Copyright: ® Feller AG, V2.0, 03.08.2005


Inhalt Taster

Inhalt >> INHALT TASTER

Allgemein

Kommunikationsobjekte

Parameter

<< Inhalt


Allgemein

Inhalt >> Inhalt Taster >> ALLGEMEIN

Übersicht über Applikation

Technische Daten

Parametrierung mit ETS

Planungshinweis

Verhalten nach ETS Download

Busspannungsunterbruch

<< Inhalt Taster


Übersicht über Applikation

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> ÜBERSICHT ÜBER APPLIKATION

EIB - EDIZIOdue (Szenen-)Taster

Anzahl der Kommunikationsobjekte:	41

Typen 372x, 470x

max. Anzahl der Gruppenadressen + Zuordnungen:	500

(dynamische Tabellenverwaltung)

Der EIB EDIZIOdue (Szenen-)Taster ist eine Eingabeeinheit und wird in EIB-Anlagen als Sensor zum Ein- und Ausschalten von verschiedenen Lasten, zum Dimmen von Leuchten sowie zum Bedienen von Jalousien und Rollos verwendet.

Die Bedienoberfläche kann mit Tasten in zwei verschiedenen Grössen frei kombinierbar bestückt sein (1/2-Taste, 1/4-Taste). Die Tasten können mit Leuchtdioden (LED) versehen sein. Es ist sowohl Eintasten- als auch Zweitastenbedienung möglich.

Bei ausschliesslicher Eintastenbedienung können maximal acht unabhängige Funktionen realisiert werden.

Mit dem EIB EDIZIOdue (Szenen-)Taster können zusätzlich Szenen gespeichert und abgerufen werden.

ACHTUNG: Der EIB EDIZIOdue (Szenen-)Taster darf nur in EIB-Anlagen und nur im Innenbereich (IP20) eingesetzt werden.

Hinweis: Detailliertere und weitere Informationen zur Installation und Bedienung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Für die Planung sowie für die Inbetriebnahme und Diagnose einer EIB-Anlage ist ein spezielles Softwarepaket notwendig (EIB Tool Software ETS2 Version 1.2 oder höher). Damit werden das Applikationsprogramm und dessen Parameter sowie die Adressen ausgewählt bzw. erstellt und in das Gerät geladen.

Die für die EIB EDIZIOdue Produktelinie notwendige Produktedatenbank ist unter www.feller.ch oder auf CD erhältlich. Das EIB-Zeichen bietet Gewähr dafür, dass die Produkte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können und die Befehle von Geräten verschiedener Hersteller gleich verstanden werden (Befehlskompatibilität).

<< Allgemein


Technische Daten

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> TECHNISCHE DATEN

Einbautiefe	22 mm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Schutzart nach IEC 529:	IP20, Einbau trocken
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -5°C bis +45°C
	Lagerung: -25°C bis +70°C
Bemessungsspannung Bus:	24 V DC (21 bis 30 V DC)
LEISTUNGSAUFNAHME
Grundbedarf:	max. 150 mW
zusätzlich pro LED:	max. 50 mW
Lebensdauer:	mindestens 10^5 Schaltbestätigung

<< Allgemein


Parametrierung mit ETS

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> PARAMETRIERUNG IN ETS

Nachdem Sie in der ETS das Gerät als Produkt und anschliessend die Applikation gewählt haben, können Sie Ihre Applikation gemäss nachstehenden Vorgaben parametrieren. Gehen Sie hierzu vor, wie dies im Benutzerhandbuch der ETS beschrieben ist. Um die zur Auswahl stehenden Parametereinstellungen zu erreichen, markieren Sie das Gerät und klicken Sie im Dialog "Geräte bearbeiten" auf die Schaltfläche "Parameter" oder im Menü "Bearbeiten" auf "Parameter...". Dadurch gelangen Sie in das Dialogfenster Parameter bearbeiten.

>> Inhalt >> inhalt taster >> Parameter

<< Allgemein


Planungshinweis

Inhalt >> Inhalt Taster >> allgemein >> PLANUNGSHINWEIS

Vorsicht! Der EDIZIOdue (Szenen-)Taster speichert die ETS- Konfiguration (Parameter) in Abhängigkeit der Anzahl Tasten, die benötigt werden. D.h., verändert man die Anzahl Tasten, verliert man die bereits vorgenommene Konfiguration. Deshalb ist es wichtig, zuerst die Anzahl der Tasten und deren Bedienphilosophie festzulegen. Danach kann die übrige Konfiguration in beliebiger Reihenfolge vorgenommen werden.

Konfigurationsablauf:

1.	Parameter "Konfiguration Tasten"

• "Anzahl Tasten" :	1...4
• "Bedienphilosophie":	2-Tastenbedienung 2 x 1-Tastenbedienung 1 x 1-Tastenbedienung

Hinweis: Bei "Anzahl Tasten" = 3 kann die Grössen der Tasten zusätzlich angegeben werden.

2.	Die Konfiguration der restlichen Parameter kann in beliebiger Reihenfolge vorgenommen werden.


Verhalten nach ETS Download

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> VERHALTEN NACH ETS DOWNLOAD

Nachdem die Applikation mittels ETS auf das Gerät heruntergeladen worden ist, startet das Gerät neu. Nach wenigen Sekunden ist das Gerät betriebsbereit.

Hinweis: Abhängig von den Parametern der "sperren"- Konfiguration kann es sein, dass nach dem Neustart Telegramme auf den Bus gesendet werden.

Sollten sämtliche LED's auf dem Taster rot blinken, konnte der Download nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden, oder die ETS-Applikation ist nicht kompatibel mit der Hardware.

Vorgehen:	1.   Gerät kurz vom EIB trennen. 2.   Kontrolle der Applikationskompatibilität. 3.   Kontrolle der Physikalischen Adresse. 4.   Applikation erneut herunterladen.
<< Allgemein


Busspannungsunterbruch

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> BUSSPANNUNGSUNTERBRUCH

Nach einem Busspannungsunterbruch startet das Gerät nach der Spannungswiederkehr automatisch. Dabei bleiben die in der Parametrierung vorgenommenen Einstellungen erhalten.

Hinweis: Abhängig von den Parametern der "sperren"- Konfiguration kann es sein, dass nach dem Neustart Telegramme auf den Bus gesendet werden.

<< Allgemein


Kommunikationsobjekte

Inhalt >> Taster >> KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ETS-OBJEKTE:    >> TASTER    >> Szene    >> Schaltaktor    >> Dimmaktor    >> Jalousieaktor

Obj.-Nr.:	Objekt-Name, Beschreibung
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21	EIN/AUS, Schalten; EIN/AUS, Dimmen; AUF/AB, Jalousie; abrufen/speichern, Szene; senden, Wert
	"EIN/AUS, Schalten": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten bei Schaltaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Schalten" aufweist. "EIN/AUS, Dimmen": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten bei Dimmaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Dimmen" aufweist. "AUF/AB, Jalousie": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Fahren bei Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.008) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Jalousie" aufweist. "abrufen/speichern, Szene": (nur Taster, 470x) Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion Szene bei allen Arten von Aktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Byte (DPT 18.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Szene" aufweist. "abrufen Szene x": (nur Szenen-Taster, 372x) Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche das Abrufen einer lokalen Szene (auf diesem Gerät) beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Szene" aufweist. Detailliertere Informationen zu der Funktion Szene finden Sie in der Hilfe unter:  Inhalt >> INHALT SZENE "senden, Wert": (nur Taster, 470x) Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion Wert bei allen Arten von Aktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Byte (DPT 5.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Wert" aufweist.

Hinweis: Die Objekte sind je nach dem sichtbar, wie hoch die "Anzahl Tasten" und die dazugehörige "Bedienphilosophie" im Parameter "Konfiguration Tasten" eingestellt ist.

Hinweis: Die gewünschte Funktionsart kann beim entsprechenden Parameter der einzelnen Tasten angewählt werden.

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22	heller/dunkler, Dimmen; Schritt/Stop, Jalousie
	"heller/dunkler, Dimmen": Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion relativ Dimmen von Dimmaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 4 Bit (DPT 3.007) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Dimmen" aufweist. "Schritt/Stop, Jalousie": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Verstellen von Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.009) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Jalousie" aufweist.
4, 10, 16, 22	"AUF/AB, fahren Beschattung" Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion fahren Beschattung von Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.008) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "erweiterte Funktionen Jalousie" den Wert "fahren Beschattung (Doppelklick: lang/kurz)" aufweist.
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23	anzeige auf LED; übersteuern/anzeigen auf LED
	"anzeige auf LED": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Taster- LED beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion LED" den Wert "Status Signal-LED-Objekt (externes Signal)" aufweist. "übersteuern/anzeigen auf LED" Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Taster- LED beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED" den Wert "Ja " aufweist. Um den Parameter "Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED" zu erhalten, muss beim Parameter "Funktion LED" "Orientierungslicht (immer eingeschaltet)", "Status Taste (internes Signal)" oder "Drücken: EIN / Loslassen: AUS (Feedback)" eingestellt sein.
24	"Sperren Tasten": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Funktion der Tasten sperren können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Sperren Tasten" auf der Seite "Sperren allgemein" den Wert "EIN = Sperren / AUS = Betrieb" oder "EIN = Betrieb / AUS = Sperren" aufweist.
25	"Helligkeit reduzieren": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Helligkeit aller aktiven LED's reduzieren und wieder herstellen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Nachtabsenkung LED's" auf der Seite "Helligkeit LED" den Wert "EIN = Nachtabsenkung aktiv / AUS = inaktiv" oder "EIN = inaktiv / AUS = Nachtabsenkung aktiv" aufweist.


Konfiguration
Parameter

Inhalt >> Inhalt Taster >> PARAMETER

Kurzanleitung

Helligkeit LED

Sperren allgemein

Sperren Tasten

Konfiguration Tasten

Taste 1, links ... Taste 4, rechts

>> Sämtliche Konfigurations-Punkte (step by step)

<< Inhalt Taster


Parameter Kurzanleitung
Kurzanleitung

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER KURZANLEITUNG

Der Parameter "Kurzanleitung" ist ein reiner Informationsparameter und dient nicht direkt zur Konfiguration des Tasters.

Die "Reihenfolge für die Parametrierung" des EDIZIOdue (Szenen-)Tasters sollte unbedingt beachtet werden.

Detailliertere Information erhalten Sie unter Planungshinweis.

Hinweis: Für die Konfiguration des Tasters können Sie den "step by step"- Links folgen, die Sie am unteren Ende bei allen mitwirkenden Seiten finden. Dadurch werden Sie in der richtigen Reihenfolge durch die verschiedenen Parameterseiten der Tasterkonfiguration geführt. Anschliessend an diesen Hinweis finden Sie den ersten Link.

>> Parameter Konfiguration Tasten (step by step)

<< Parameter


Parameter Konfiguration Tasten

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER KONFIGURATION TASTEN

Hinweis: Die Reihenfolge bei der Konfiguration des EDIZIOdue Tasters ist wichtig. Deshalb beachten Sie bitte den Planungshinweis

Der Parameter Konfiguration Tasten legt das Layout der Tasten fest:

Anzahl Tasten	1...4
Standardeinstellung:	1
Grösse Taste 2, 3, 4	1/1 1/2 1/4
Standardeinstellung:	1/1

Hinweis: Nach Anzahl der verwendeten Tasten variiert die Grösse der einzelnen Tasten. Bei "Anzahl Tasten" = 3 kann die Taste, welche die Grösse 1/2 hat, frei plaziert werden.

Der Parameter Bedienphilosophie Taste 1...4 legt das Layout der Tasten fest:

Bedienphilosophie Taste 1...4	2      - Tastenbedienung 2 x 1- Tastenbedienung 1 x 1- Tastenbedienung
Standardeinstellung:	2-Tastenbedienung
2-Tastenbedienung	Die zwei auf gleicher Höhe liegenden Tasten (links - rechts) ergänzen sich. Beide Tasten steuern den selben Aktor. Eine Taste gibt den invertierten Befehl der Anderen.
2 x 1 Tastenbedienung	Die zwei auf gleicher Höhe liegenden Tasten (links - rechts) sind voneinander unabhängig. Jede Taste steuert je einen anderen Aktor. z.B.:  Links      = Licht EIN / AUS Rechts   = Rollo HOCH / RUNTER
1 x 1 Tastenbedienung	Von den beiden auf gleicher Höhe liegenden Tasten wird die rechte Taste ausser Betrieb gesetzt. Die linke Taste kann wie üblich in der ETS konfiguriert werden.

Hinweis: Die Konfiguration (Funktionszuordnung) der Tasten ist im Parameter Taste 1, links ... Taste 4, rechts beschrieben. (Nächster Punkt bei "step by step"- Links )

>> Parameter Taste 1, links ... Taste 4, rechts (step by step)

<< Parameter


Parameter Taste 1, links ... Taste 4, rechts

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER TASTE 1, LINKS ... TASTE 4, RECHTS

Hinweis: Die Reihenfolge bei der Konfiguration des EDIZIOdue (Szenen-)Tasters ist wichtig. Deshalb beachten Sie bitte den Planungshinweis

Hinweis: Für die Parametrierung der Taste 1, links ... Taste 4, rechts besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch alle Parameterseiten identisch aufgebaut sind, werden hier alle zusammen abgehandelt.

Hinweis: Abhängig von den Funktionen, welche den Tasten zugeordnet werden, sind die Kommunikationsobjekte 0...23 sichtbar oder verborgen.

Der Parameter Taste 1, links ... Taste 4, rechts legt die Grundfunktion einer Taste fest:

Funktion Taste	Schalten Dimmen Jalousie Szene Wert
Standardeinstellung:	Schalten
Schalten	Die Taste hat die Grundfunktion Schalten. Mittels dem Parameter "Funktion Schalten" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Schalten ist sichtbar.
Dimmen	Die Taste hat die Grundfunktion Dimmen. Mittels dem Parameter "Funktion Dimmen" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Dimmen ist sichtbar.
Jalousie	Die Taste hat die Grundfunktion Jalousie. Mittels dem Parameter "Funktion Jalousie" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Jalousie ist sichtbar.
Szene (nur Taster, 470x)	Die Taste hat die Grundfunktion Szene. Mittels dem Parameter "Funktion Szene" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Hinweis: Die Funktion Szene ist nur dann verfügbar, wenn die Bedienphilosophie "1-Tastenbedienung" eingestellt ist. Der Szenenwert wird auf dem Aktor gespeichert. Der Parameter Funktion Szene ist sichtbar.
Szene (nur Szenen-Taster, 372x)	Die Taste hat die Grundfunktion Szene. Mittels dem Parameter "Funktion Szene" kann noch die lokale Szenennummer definiert werden. Hinweis: Die Funktion Szene ist nur dann verfügbar, wenn die Bedienphilosophie "1-Tastenbedienung" eingestellt ist. Der Szenenwert wird auf dem Sensor (dieses Gerät) gespeichert. Detailliertere Informationen zu der Funktion Szene finden Sie in der Hilfe unter:  Inhalt >> INHALT SZENE  Der Parameter Funktion Szene ist sichtbar.
Wert (nur Taster, 470x)	Die Taste hat die Grundfunktion Wert. Mittels dem Parameter "Funktion Wert" kann der Wert noch definiert werden. Hinweis: Die Funktion Wert ist nur dann verfügbar, wenn die Bedienphilosophie "1-Tastenbedienung" eingestellt ist. Der Parameter Funktion Wert ist sichtbar.

Die Funktion Schalten legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 0...23 mit der Grundfunktion Schalten betrieben werden:

Funktion Schalten:	Drücken: UM Drücken: EIN Drücken: AUS Drücken: EIN / Loslassen: AUS Drücken: AUS / Loslassen: EIN
Standardeinstellung:	Drücken: UM
Drücken: UM	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird der Zustand des EIN/AUS- Objektes invertiert und übertragen.
Drücken: EIN	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.).
Drücken: AUS	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.).
Drücken: EIN / Loslassen: AUS	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, so wird ein AUS-Telegramm gesendet.
Drücken: AUS / Loslassen: EIN	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, so wird ein EIN-Telegramm gesendet.

Hinweis: Der Parameter "Funktion Schalten" ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert "Schalten" gewählt wurde.

Die Funktion Dimmen legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 0...23 mit der Grundfunktion Dimmen betrieben werden:

Funktion Dimmen:	1 Tastenbedienung (kurz/lang: UM/dimmen UM) EIN/heller (kurz/lang) AUS/dunkler (kurz/lang)
Standardeinstellung:	1 Tastenbedienung (kurz/lang: UM/dimmen UM)
1 Tastenbedienung (kurz/lang: UM/dimmen UM)	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Zustand des EIN/AUS- Objektes invertiert und übertragen. Wird die entsprechende Taste lange gedrückt, so wird auf-/ oder abwärts (heller/dunkler) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Die jeweilige Richtung für das Dimmen wird ermittelt, indem die Richtung der letzten Betätigung der Taste umgekehrt wird.
EIN/heller (kurz/lang)	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird aufwärts (heller) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, wird der Dimmvorgang gestoppt.
AUS/dunkler (kurz/lang)	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird abwärts (dunkler) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, wird der Dimmvorgang gestoppt.

Hinweis: Der Parameter Funktion Dimmen ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Dimmen gewählt wurde.

Die Funktion Jalousie legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 0...23 mit der Grundfunktion Jalousie betrieben werden:

Funktion Jalousie:	AUF (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren) AB (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren) AUF (Beamit, kurz: Fahren/Stop, lang: Schritt/Stop) AB (Beamit, kurz: Fahren/Stop, lang: Schritt/Stop) 1 Tastenbedienung (kurz/lang: Fahren/Schritt)
Standardeinstellung:	1 Tastenbedienung (kurz/lang: Fahren/Schritt)
AUF (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)	EIB-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen aufwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so fährt die Jalousie nach oben (AUF/AB- Obj.).
AB (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)	EIB-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen abwärts verstellt (Schritt/Stop-Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so fährt die Jalousie nach unten (AUF/AB-Obj.).
AUF (Beamit, kurz: Fahren / Stop, lang: Schritt / Stop)	BEAMIT-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie nach oben (AUF/AB- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen aufwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war.
AB (Beamit, kurz: Fahren / Stop, lang: Schritt / Stop)	BEAMIT- Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie nach unten (AUF/AB- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen abwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war.
1 Tastenbedienung (kurz / lang: UM / Dimmen UM)	BEAMIT-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie (AUF/AB- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Die jeweilige Richtung für Fahren und Verstellen wird ermittelt, indem die Richtung der letzten Betätigung der Taste umgekehrt wird.

Hinweis: Der Parameter Funktion Jalousie ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Jalousie gewählt wurde.

Der Parameter "Erweiterte Funktionen Jalousie" ist nur dann verfügbar, wenn die "Bedienphilosophie" auf "2- Tastenbedienung" eingestellt ist. Weiter muss die "Funktion Taste" den Wert "Jalousie" aufweisen und die "Funktion Jalousie links" auf "AUF (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren)" oder "AB (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren)" konfiguriert sein.

Erweiterte Funktionen Jalousie:	Nicht aktiv fahren Beschattung (Doppelklick: Lang/kurz)
Standardeinstellung:	Nicht aktiv
Nicht aktiv	Die erweiterte Funktion ist nicht aktiviert
fahren Beschattung (Doppelklick: Lang/kurz)	Wird die entsprechende Taste erst lang (>0.5 sec), dann innerhalb einer Sekunde ein weiteres Mal kurz gedrückt, so wird über das AUF/AB, fahren Beschattung- Objekt ein AUF/AB- Telegramm gesendet.
Die Funktion Szene legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 0...23 mit der Grundfunktion Szene betrieben werden:

Funktion Szene:	Szene abrufen Szene abrufen / speichern
Standardeinstellung:	Szene abrufen
Szene abrufen	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der auf dem Aktor gespeicherte Szenenwert abgerufen (abrufen-Obj.). Der Parameter "Szenennummer (1..64)" definiert die entsprechende Szenennummer auf dem Aktor. Hinweis: Nicht alle Aktoren unterstützen die maximale Anzahl von 64 Szenen.
Szene abrufen / speichern	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der auf dem Aktor gespeicherte Szenenwert abgerufen (abrufen/speichern-Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird auf dem Aktor der Szenenwert neu gespeichert (abrufen/speichern-Obj.). Nach 3 Sekunden blinkt die LED, nach weiteren 3 Sekunden leuchtet die LED permanent, somit ist der Szenenwert nach 6 Sekunden gespeichert. Der Parameter "Szenennummer (1..64)" definiert die entsprechende Szenennummer auf dem Aktor. Hinweis: Nicht alle Aktoren unterstützen die maximale Anzahl von 64 Szenen.

Hinweis: Der Parameter Funktion Szene ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Szene gewählt wurde.

Die Funktion Wert legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 0...23 mit der Grundfunktion Wert betrieben werden:

Funktion Wert:	8bit Wert senden
Standardeinstellung:	8bit Wert senden
8bit Wert senden	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der 8bit Wert gesendet (senden-Obj.). Der Parameter "8bit Wert (0..255)" definiert den Wert.

Hinweis: Der Parameter Funktion Wert ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Wert gewählt wurde.

Der Parameter Funktion LED legt fest, wann die LED's der entsprechenden Tasten leuchten soll:

Funktion LED:	Nicht aktiv (immer ausgeschaltet) Orientierungslicht (immer eingeschaltet) Status Taste (internes Signal) Status Signal-LED-Objekt (externes Signal) Drücken: EIN / Loslassen: AUS (Feedback)
Standardeinstellung:	Nicht aktiv (immer ausgeschaltet)
Nicht aktiv (immer ausgeschaltet)	Die LED ist immer ausgeschaltet
Orientierungslicht (immer eingeschaltet)	Die LED ist immer eingeschaltet
Status Taste (internes Signal)	Die LED ist Geräte-intern mit dem 1.Taster-Objekt verknüpft (Gruppen-Adresse) des EIN/AUS –Obj.

Hinweis: Diese Funktion ist nur sinnvoll im Zusammenhang mit der Tastenfunktion "Schalten" oder "Dimmen"

Status Signal-LED-Objekt (externes Signal)	Wird auf das entsprechende Objekt anzeigen auf LED ein EIN-Telegramm gesendet, so leuchtet die LED. Wird auf das entsprechende Objekt anzeigen auf LED ein AUS-Telegramm gesendet, so erlischt die LED.
Drücken: EIN / Loslassen: AUS (Feedback)	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so leuchtet die LED.  Wird die entsprechende Taste losgelassen, so erlischt die LED.
Der Parameter LED Anzeigemodus legt fest, wie die LED leuchten soll:

LED Anzeigemodus:	Status normal Status invers Status normal blinkend Status invers blinkend
Standardeinstellung:	Status normal
Status normal	Die LED leuchtet, wenn am entsprechenden Objekt ein EIN-Telegramm anliegt.
Status invers	Die LED leuchtet, wenn am entsprechenden Objekt ein AUS-Telegramm anliegt.
Status normal blinkend	Die LED blinkt, wenn am entsprechenden Objekt ein EIN-Telegramm anliegt.
Status invers blinkend	Die LED blinkt, wenn am entsprechenden Objekt ein AUS-Telegramm anliegt.

Hinweis: Der Parameter "LED Anzeigemodus" ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion LED" der Wert "Status Taste (internes Signal)" oder "Status Signal-LED-Objekt (externes Signal)" gewählt wurde.

Der Parameter LED Farbe legt fest, mit welcher Farbe die LED leuchtet:

LED Farbe:	rot grün blau
Standardeinstellung:	blau
rot / grün / blau	Die LED leuchtet in der gewählten Farbe.
Der Parameter Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED legt fest, ob die LED übersteuert werden kann:

Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED:	Nein Ja
Standardeinstellung:	Nein
Nein	Die LED kann nicht übersteuert werden.
Ja	Die LED wird übersteuert, sobald am Objekt übersteuern/anzeigen auf LED das entsprechende Telegramm anliegt.

Hinweis: Der Parameter "Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED" kann nur dann verändert werden, wenn beim Parameter "Funktion LED" der Wert "Orientierungslicht (immer eingeschaltet)", "Status Taste (internes Signal)" oder "Drücken: EIN / Loslassen: AUS (Feedback)" gewählt wurde.

Der Parameter Signal-LED Anzeigemodus legt fest, wie die LED übersteuert werden soll:

Signal-LED Anzeigemodus:	Status normal Status invers Status normal blinkend Status invers blinkend
Standardeinstellung:	Status normal blinkend
Status normal	Die LED leuchtet und übersteuert somit die normale LED-Funktion, wenn am entsprechenden Objekt übersteuern/anzeigen auf LED ein EIN-Telegramm anliegt.
Status invers	Die LED leuchtet und übersteuert somit die normale LED-Funktion, wenn am entsprechenden Objekt übersteuern/anzeigen auf LED ein AUS-Telegramm anliegt.
Status normal blinkend	Die LED blinkt und übersteuert somit die normale LED-Funktion, wenn am entsprechenden Objekt übersteuern/anzeigen auf LED ein EIN-Telegramm anliegt.
Status invers blinkend	Die LED blinkt und übersteuert somit die normale LED-Funktion, wenn am entsprechenden Objekt übersteuern/anzeigen auf LED ein AUS-Telegramm anliegt.
Der Parameter Signal-LED Farbe legt fest, mit welcher Farbe die LED übersteuert wird:

Signal-LED Farbe:	rot grün blau
Standardeinstellung:	grün
rot / grün / blau	Die LED leuchtet in der gewählten Farbe.

>> Parameter Sperren allgemein (step by step)

<< Parameter


Parameter Sperren allgemein

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER SPERREN ALLGEMEIN

Die Parameterseite Sperren allgemein legt fest, ob und wie die Tasten über das Objekt Sperren Tasten (Obj. 24) gesperrt werden können:

Funktion Sperren Tasten:	nicht aktiv EIN = Sperren / AUS = Betrieb EIN = Betrieb / AUS = Sperren
Standardeinstellung:	nicht aktiv
nicht aktiv	Keine Tasten können gesperrt werden.
EIN = Sperren / AUS = Betrieb	Wird auf das Objekt Sperren Tasten (Nr.24) ein EIN-Telegramm gesendet, so werden die Tasten, abhängig vom Parameter "sperren Tasten", gesperrt. Wird auf das Objekt Sperren Tasten (Nr.24) ein AUS-Telegramm gesendet, so werden diese Tasten wieder entsperrt. Das Kommunikationsobjekt Nr.24 ist sichtbar.
EIN = Betrieb / AUS = Sperren	Wird auf das Objekt Sperren Tasten (Nr.24) ein AUS-Telegramm gesendet, so werden die Tasten, abhängig vom Parameter "sperren Tasten", gesperrt. Wird auf das Objekt Sperren Tasten (Nr.24) ein EIN-Telegramm gesendet, so werden diese Tasten wieder entsperrt. Das Kommunikationsobjekt Nr.24 ist sichtbar.
Die Funktion Verhalten bei Sperren Ereignis legt fest, ob und welche Telegramme gesendet werden, bevor die Tasten gesperrt werden.

Verhalten bei Sperren- Ereignis	Zustand halten und sperren EIN / AB, dann sperren AUS / AUS, dann sperren
Standardeinstellung	Zustand halten und sperren
Zustand halten und sperren	Lediglich die Taste wird gesperrt. Der Zustand des Aktors wird nicht verändert.
EIN / AB, dann sperren	Wird die Taste gesperrt, so wird an die entsprechende Gruppenadresse ein EIN- Telegramm (1 / DPT 1.001) gesendet und die Taste gesperrt.
AUS / AUS, dann sperren	Wird die Taste gesperrt, wird an die entsprechende Gruppenadresse ein AUS- Telegramm (0 / DPT 1.001) gesendet und die Taste gesperrt.

Hinweis: Das Telegram beim Sperren wird immer über die Gruppenadresse des Tasten-Objekts mit der niedrigsten Objekt-Nummer gesendet.
Das Telegramm wird nur über 1bit-Objekte gesendet. Hat das Objekt einen anderen Datentyp, wird kein Telegramm gesendet.

Die Funktion LED Anzeigemodus, wenn gesperrt legt fest, ob und wie die LED's reagieren wenn der Taster über das Objekt Sperren Tasten (Obj. 24) gesperrt worden ist:

Funktion LED Anzeigemodus, wenn gesperrt	nicht aktiv Sequenz: 3x blinken / 3x Pause
Standardeinstellung:	Sequenz: 3x blinken / 3x Pause
nicht aktiv	Wird die Taste über das Objekt sperren Tasten (Nr. 24) gesperrt, so wird dies keine Auswirkungen auf den Zustand der LED haben. Falls vorhanden und parametriert, wird die LED ihre "normale" Funktion anzeigen.
Sequenz: 3x blinken / 3x Pause	Wird die Taste über das Objekt sperren Tasten (Nr. 24) gesperrt, blinkt die LED mit einer speziellen Sperr- Blinksequenz.
Funktion LED Farbe	rot grün blau
Standardeinstellung:	rot
rot / grün / blau	Farbauswahl für die Anzeige der Sperrfunktion.

>> Parameter Sperren Tasten (step by step)

<< Parameter


Parameter Sperren Tasten

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER SPERREN TASTEN

Hinweis: Der nachfolgende Parameter ist jeweils einzeln für die Taste 1, links ... Taste 4, rechts verfügbar. Der Einfachheit halber ist die Parametrierung nur an einem Parameter beschrieben.
Die Parameter Taste X sind nur sichtbar, wenn der Parameter "Konfiguration Tasten" entsprechend eingestellt ist.

Der Parameter Sperren Tasten legt fest, welche der Tasten an der Sperrfunktion teilnehmen.

Teilnahme an der Funktion Sperren... Taste X	Ja Nein
Standardeinstellung:	Ja
Ja	Die entsprechende Taste kann über das Objekt sperren Tasten (Nr. 24) gesperrt werden.
Nein	Die entsprechende Taste kann nicht gesperrt werden.

Hinweis: Wird eine Taste gesperrt, so kann von dieser Taste aus kein Signal mehr abgesetzt werden, bis die Taste wieder entsperrt wird. Eine gesperrte Taste kann mittels LED gekennzeichnet werden. Siehe hierfür Sperren allgemein.

>> Parameter Helligkeit LED (step by step)

<< Parameter


Parameter Helligkeit LED

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER HELLIGKEIT TASTEN

Der Parameter Helligkeit LED legt fest, wie hell die LED's bei Tag- / Nachtbetrieb leuchten.

LED Helligkeit bei Normalbetrieb:	100% ... 10%
Standardeinstellung:	100%
100% ... 10%	Die Leuchtstärke der LED im Normalbetrieb entspricht X % der maximal möglichen Leuchtstärke der LED
Funktion Nachtabsenkung:	nicht aktiv EIN = Nachtabsenkung aktiv / AUS = inaktiv EIN = inaktiv / AUS = Nachtabsenkung aktiv
Standardeinstellung:	nicht aktiv
nicht aktiv	Die LED's leuchten immer mit dem vorgegebenen Helligkeitswert der Funktion "LED Helligkeit bei Normalbetrieb"
	Hinweis: "nicht aktiv" ist nicht gleichzustellen mit "LED's leuchten nicht". Lediglich das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr 25) wird nicht eingeblendet und die Funktion Nachtabsenkung ist somit nicht verfügbar.
EIN = Nachtabsenkung aktiv / AUS = inaktiv	Wird auf das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr.25) ein EIN-Telegramm gesendet, so leuchten die LED's nur noch in der vorgegebenen Helligkeit der Funktion "LED Helligkeit bei Nachtabsenkung". Wird auf das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr.25) ein AUS-Telegramm gesendet, so werden die LED's wieder den Leucht- Wert der Funktion "LED Helligkeit bei Normalbetrieb" übernehmen. Das Kommunikationsobjekt Nr.25 ist sichtbar.
EIN = inaktiv / AUS = Nachtabsenkung aktiv	Wird auf das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr.25) ein AUS-Telegramm gesendet, so leuchten die LED's nur noch in der vorgegebenen Helligkeit der Funktion "LED Helligkeit bei Nachtabsenkung". Wird auf das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr.25) ein EIN-Telegramm gesendet, so werden die LED's wieder den Leucht- Wert der Funktion "LED Helligkeit bei Normalbetrieb" übernehmen. Das Kommunikationsobjekt Nr.25 ist sichtbar.
LED Helligkeit bei Nachtabsenkung:	100% ... 0%
Standardeinstellung:	50%
100% ... 0%	Die Leuchtstärke der LED bei Nachtabsenkung, aktiviert über das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr 25), entspricht X % der Leuchtstärke der LED im Normalbetrieb.
<< Parameter


Inhalt

INHALT

1-8fach Taster

Szenenfunktion

Schaltaktor

Dimmaktor

Jalousieaktor

Das Helpfile erklärt die einzelnen Parameter von allen EIB- EDIZIOdue - 1-8fach - Geräten und hilft bei deren Konfiguration. Um zu den einzelnen Geräten zu gelangen, klicken Sie auf den jeweiligen Link der Liste.

Adresse Feller AG


Feller AG

Inhalt >> FELLER AG

HAUPTSITZ:

FELLER AG

Postfach

CH-8810 Horgen 1

Telefon: 044 / 728 72 72

Telefax: 044 / 728 72 99

FILIALE:

FELLER SA

Agence Suisse Romande

En Budron H14

CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Telefon: 021 / 653 24 45

Telefax: 021 / 653 24 51

info@feller.ch

http://www.feller.ch/


Inhalt Scene
Inhalt Szene

Inhalt >> INHALT SZENE

Allgemein

Kommunikationsobjekte

Parameter

Bedienung

<< Inhalt


Bedienung

Inhalt >> Inhalt Szene >> FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Szene abrufen

Szene programmieren

Szene löschen

<< Inhalt Szene


Allgemein

Inhalt >> Inhalt Szene >> ALLGEMEIN

Als Szene bezeichnet man das Speichern und Auslösen von mehreren Telegramme mittels einem Tastendruck. So kann per Tastenbetätigung das gewünschte Ambiente erreicht werden (wie z.B. Essen, Haus verlassen, Jalousien ab, Beleuchtung aus, Heizung auf Standbybetrieb, etc.). Auch im Zweckbau ist die Szenenfunktionalität oft von Vorteil. Ein Museum oder eine Galerie beispielsweise kann die Ausstellungsobjekte auf Tastendruck im richtigen Licht präsentieren.

Der Szenenfunktion vom 1-8fach EDIZIOdue (Szenen-)Taster können maximal 15 Gruppenadressen zugeordnet werden. Von diesen kann eine Momentaufnahme der Ausgangswerte resp. Aktorzustände als Szene gespeichert werden. Die Szenen werden permanent abgelegt und sind auch nach einem Spannungsunterbruch verfügbar.

Maximal sind 8 verschiedene Szenen möglich. An jeder Szene nehmen die selben Aktoren resp. Gruppenadressen teil. Wobei nicht alle Aktoren in jeder Szene teilnehmen müssen.

Die Verknüpfung des Szenen- Tasters mit den Aktoren geschieht über die Szenen- Objekte.

Die Szenen- Objekte müssen mit der gleichen ETS Gruppenadresse wie die lokalen Tasten- und Anzeige- Objekte mit dem Aktor verknüpft werden.

Um den Szenen-Taster richtig zu konfigurieren, müssen ausserdem folgende Punkte beachtet werden:

•	In den Parametereinstellungen unter "Datentyp Szenen- Wert 1..10/15" den richtigen Objekttypen angeben (1-bit für Schalten, 8-bit für Dimmer- Helligkeit oder Jalousie- Position).

•	In den Parametereinstellungen unter Szene 1 [Wert 1...10] bis Szene 8 [Wert 11...15] die "Voreinstellung Szenen- Wert 1" bis "Voreinstellung Szenen- Wert 10 / 15" definieren.

•	Bei den 8-bit Szenen- Gruppen muss beim Aktor das Übertragen- und/oder Lesen- Flag gesetzt sein. Die beiden Flags dürfen aber nur bei einem Aktor pro Szenen- Gruppe gesetzt werden, falls mehrere Aktoren mit einer Szenen- Gruppe verbunden sind.

•	Bei Parametereinstellung "Modus Szenen-Speicherung während dem Betrieb" = "alles übernehmen" (auf der Register- Seite "Konfiguration Szenen ") muss beim 8-bit Objekt des Aktors das Lesen- Flag gesetzt sein und die aktuelle Helligkeit/Position vom Aktor muss lesbar sein.

•	Bei Parametereinstellung "Modus Szenen-Speicherung während dem Betrieb" = "selektiv speichern" (auf der Register- Seite "Konfiguration Szenen ") muss beim 8-bit Objekt des Aktors das Übertragen-Flag gesetzt sein.

Hinweis: Die in den Parametereinstellungen unter Voreinstellung Gruppe 1..10/15 eingegebenen Werte für eine Szene gelten nur so lange, bis eine neue Szene gespeichert wurde. Wird das Gerät nachträglich nochmals mit der ETS programmiert, werden alle Szenen auf die in der ETS gespeicherten Werte (Voreinstellung) zurückgesetzt.

Hinweis: Das Einstellen und Abrufen einer Szene erfolgt mit Eintastenbedienung.

Hinweis: Je nach Programmierung über die ETS kann eine Szene auch von andern Tastern (sog. Nebenstellen) mittels einem EIN- Telegramm abgerufen werden.

Hinweis: Die Funktion "Szene programmieren" lässt sich über die ETS-Parametereinstellung sperren, so dass eine Szene nur abgerufen werden kann. Die Szene ist dann vom Endbenutzer nicht programmierbar.

Hinweis: Nicht alle Aktoren sind szenenfähig. Beachten Sie bitte die entsprechenden Angaben in den Produktespezifikationen der Hersteller.

<< Inhalt Szene


Szene abrufen

Inhalt >> Inhalt Szene >> Funktionsbeschreibung >> SZENE ABRUFEN

Szene abrufen:	Ein kurzer Tastendruck ruft die gespeicherte Szene ab und an alle Aktoren der Szene wird der entsprechende Szenenwert gesendet.
	Hinweis: In der Standard- Konfiguration leuchtet die LED kurz auf (= Abruf Szene). Die Dauer, bis sämtliche Aktoren die Telegramme empfangen haben, beträgt 0.5 bis 2.0 Sekunden.

Hinweis: Je nach Programmierung über die ETS kann eine Szene auch von andern Tastern (sog. Nebenstellen) mittels einem EIN- Telegramm abgerufen werden.

<< Bedienung


Szene programmieren

Inhalt >> Inhalt Szene >> Funktionsbeschreibung >> SZENE PROGRAMMIEREN

Die Speicherung der Aktorzustände auf einer Szenentaste erfolgt als Momentaufnahme (falls der Aktor für die Szene freigegeben ist).

Hinweis: Es gibt zwei verschiedene Modi, um eine Szene zu programmieren: Festgelegt, welcher Modus verwendet wird, geschieht in der Funktion "Modus Szenen-Speicherung während dem Betrieb" im Parameter "Konfiguration Szenen".

Hinweis: Sofern eine IR Fernbedienung für die Szenenverwaltung verwendet wird, muss der Modus "alles übernehmen" verwendet werden.

Alles übernehmen:	Durch einen langen Druck auf die gewünschte Taste (ca. 7 Sekunden) wird der momentane Zustand aller für die Szenentaste freigegebenen Aktoren gespeichert (nach 3 Sekunden blinkt die LED schnell, bis sie nach weiteren 4 Sekunden permanent leuchtet).
	Hinweis: Alle Aktoren, welche in der Szene teilnehmen, werden in der Szene gespeichert.
Selektiv speichern:	1. Aktivieren Sie mit einem langen Druck auf die gewünschte Taste (ca. 3 Sekunden) den Speichermodus (die LED auf der Taste blinkt schnell). 2. Bringen Sie alle für die Szene verwendeten Aktoren mit Hilfe der entsprechenden Bedientasten in den gewünschten Zustand.
	ACHTUNG: Nur geänderte Werte werden in den neuen Szenen berücksichtigt. Gruppenadressen die während dem Speichervorgang nicht verändert wurden, werden nicht gespeichert.
	3. Speichern Sie die Einstellung der betätigten Aktoren mit einem erneuten langen Tastendruck (nach 3 Sekunden leuchtet die LED permanent).
	Hinweis: Der Speichermodus kann durch einen kurzen Tastendruck (< 3 Sek.) ohne speichern verlassen werden.
	Hinweis: Die drei Punkte des selektiven Speicherns müssen innert 4 Minuten abgeschlossen sein. Ist nach 4 Minuten nach Beginn des selektiven speichern der Punkt 3 noch nicht erreicht, wird das Speichern abgebrochen.

ACHTUNG: Der Aktorwert wird in der Szene nicht gespeichert falls die Voreinstellung bei der jeweiligen Szenen- Taste (Parameter- Seite Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15]) auf gesperrt eingestellt ist.

<< Bedienung


Szene löschen

Inhalt >> Inhalt Szene >> Funktionsbeschreibung >> SZENE LÖSCHEN

Szene löschen:	Zum Löschen einer Szene drücken Sie die Taste sehr lange (ca. 12 Sekunden). Nach ca. 3 Sekunden blinkt die LED, nach weiteren 4 Sekunden leuchtet sie permanent. Taste weiterhin gedrückt halten, bis die LED wieder erlischt. Die Szene ist jetzt gelöscht.
<< Funktionsbeschreibung


Konfiguration
Parameter

Inhalt >> Inhalt Szene >> PARAMETER

Taste 1, links ... Taste 4, rechts in Verbindung mit Szene

Konfiguration Szenen

Datentyp Szenen-Wert 1...10 / 10...15

Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15]

<< Inhalt Szene


"Taste 1, links" ... "Taste 4, rechts" in Verbindung mit "Szene"
Parameter "Taste 1, links" ... "Taste 4, rechts" in Verbindung mit "Szene"

Inhalt >> Inhalt Szene >> Parameter >> TASTE 1, LINKS ... TASTE 4, RECHTS

Hinweis: Bei der "Funktion Taste" kann "Szene" nur dann angewählt werden, wenn die Bedienphilosophie der Taste eine 1-Tastenbedienung ist (Parameter "Konfiguration Tasten", "Bedienphilosophie Taste X" muss 2x1 oder 1x1 sein).

Hinweis: Für die Parametrierung der Taste 1, links ... Taste 4, rechts besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch alle Parameterseiten identisch aufgebaut sind, werden hier alle zusammen abgehandelt.

Funktion Szene:	Szene 1 abrufen / speichern  bis Szene 8 abrufen / speichern
Szene 1 abrufen / speichern bis  Szene 8 abrufen / speichern	Mit der entsprechenden Taste kann einer bestimmten Szene der 8 möglichen Szenen abgerufen, resp. gespeichert werden. Detailliertere Funktionsbeschreibungen zum abrufen und speichern finden Sie im Helpfile unter Funktionsbeschreibung.

<< Parameter


Konfiguration Szenen
Parameter Konfiguration Szenen

Inhalt >> Inhalt Szene >> Parameter >> KONFIGURATION SZENEN

Der Parameter Konfiguration Szenen legt die Anzahl Gruppenadressen und die Funktionsweise der Szenen-Speicherung fest:

Anzahl Szenen-Werte pro Szene:	max. 10 Werte/Objekte pro Szene max. 15 Werte/Objekte pro Szene
Standardeinstellung:	max. 10 Werte/Objekte pro Szene
max. 10 Werte/Objekte pro Szene	Pro Szene lassen sich maximal 10 verschiedene Szenenwerte abrufen und speichern.
max. 15 Werte/Objekte pro Szene	Pro Szene lassen sich maximal 15 verschiedene Szenenwerte abrufen und speichern.
Modus Szenen-Speicherung während dem Betrieb:	gesperrt für den Anwender alles übernehmen selektiv speichern
Standardeinstellung:	alles übernehmen
gesperrt für den Anwender	Die Szenen können vom Taster abgerufen, aber nicht gespeichert werden. Das speichern von Szenen erfolgt ausschliesslich via ETS. Detailliertere Informationen unter: Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15]
alles übernehmen	Siehe Alles übernehmen
selektiv speichern	Siehe Selektiv speichern
Sendeverzögerung zwischen Telegrammen:	25ms 50ms 75ms 100ms
Standardeinstellung:	50ms
25 bis 100ms	Dauer der Pausen zwischen den einzelnen Telegrammen einer Szene bei Abruf der Szene.
	Hinweis: je schneller die Telegramme aufeinander folgen, desto höher ist die Buslast.
Szene abrufen über Objekt	EIN = Szene abrufen Über die entsprechenden Objekte in der ETS lassen sich die Szenen von zusätzlichen Schaltern aus abrufen, indem auf die jeweilige Objektnummer ein EIN-Telegramm gesendet wird.

<< Parameter


Datentyp Szenen-Wert 1...10 / 10...15
Parameter Datentyp Szenen-Wert 1...10 / 11...15

Inhalt >> Inhalt Szene >> Parameter >> DATENTYP SZENEN-WERT 1...10 / 11...15

Hinweis: Für die Parametrierung des "Datentyp Szenen-Wert 1...10" und "Datentyp Szenen-Wert 11...15" besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch beide Parameterseiten fortlaufend aufgebaut sind, werden hier beide zusammen abgehandelt.

Der Parameter Datentyp Szenen-Wert 1...10 / 11...15 legt den Datentyp (DPT) der einzelnen Speicherpunkte fest:

Datentyp Szenen-Wert 1 bis Datentyp Szenen-Wert 15	1-bit (Schalten EIN/AUS, Jalousie AUF/AB) 8-bit (Dimm Wert, Jalousie Wert)
Standardeinstellung:	Szenen-Wert 1-5 = 1-bit Szenen-Wert 6-15 = 8-bit
1-bit (Schalten EIN/AUS, Jalousie AUF/AB)	Beim Auslösen der Szene wird ein 1-bit-Telegramm an die entsprechende Gruppenadresse gesendet. Dadurch wird der Zustand des EIN/AUS- Objektes entsprechend dem in der Szene X gespeicherten Wert ein-/ oder ausgeschaltet.
8-bit (Dimmen- Wert, Jalousie Wert)	Beim Auslösen der Szene wird ein 8-bit-Telegramm an die entsprechende Gruppenadresse gesendet. Dadurch wird der Zustand des Wert- Objektes entsprechend dem in der Szene X gespeicherten Wert geschaltet.

<< Parameter


Parameter Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15]

Inhalt >> Inhalt Szene >> Parameter >> SZENE X [WERT 1...10] / [WERT 11...15]

Hinweis: Für die Parametrierung der Szene X [Wert 1...10] ... Szene 8 [Wert 11...15] besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch alle Parameterseiten identisch aufgebaut sind, werden hier alle zusammen abgehandelt.

Der Parameter Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15] legt den zu sendenden Szenenwert fest. Während des Betriebs können neue Werte über den Taster abgespeichert werden.

Voreinstellung Szenen-Wert1 bis Voreinstellung Szenen-Wert15 ...wenn bei der jeweiligen Funktion "Datentyp Szenen-Wert" ein 1-bit Telegramm vorkonfiguriert wurde.	gesperrt Schalten EIN, Jalousie AB Schalten AUS, Jalousie AUF
Voreinstellung Szenen-Wert1 bis Voreinstellung Szenen-Wert15 ...wenn bei der jeweiligen Funktion "Datentyp Szenen-Wert" ein 8-bit Telegramm vorkonfiguriert wurde.	gesperrt 0 – 100% in 5% Schritten
Standardeinstellung bei 1- sowie 8-bit:	gesperrt
gesperrt	Der Szenen-Wert X nimmt an der Szene X nicht teil. Somit wird die entsprechende Gruppenadresse nicht verändert beim Abruf der Szene X.
Schalten EIN, Jalousie AB	Beim Auslösen der Szene wird ein 1-bit-Telegramm mit dem Wert (1) an die entsprechende Gruppenadresse (DPT 1.001/1.008) gesendet. Dadurch schaltet das Licht ein oder die Jalousie schliesst.
Schalten AUS, Jalousie AUF	Beim Auslösen der Szene wird ein 1-bit-Telegramm mit dem Wert (0) an die entsprechende Gruppenadresse (DPT 1.001/1.008) gesendet. Dadurch schaltet das Licht aus oder die Jalousie fährt nach oben.
0 – 100% in 5er Schritten	Beim Auslösen der Szene wird ein 8-bit-Telegramm mit dem eingestellten Wert (X) an die entsprechende Gruppenadresse (DPT 5.001) gesendet. Dadurch leuchtet das Licht in der gewünschten Helligkeit oder die Jalousie fährt in die entsprechende Position.

<< Parameter


Kommunikationsobjekte

Inhalt >> Szene >> KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ETS-OBJEKTE:    >> Taster    >> SZENE    >> Schaltaktor    >> Dimmaktor    >> Jalousieaktor

Obj.-Nr.:	Objekt-Name, Beschreibung
31 bis 45	Szenen - Objekte 1 -bit (Schalten EIN/AUS, Jalousie AUF/AB) 8 -bit (Dimmen Wert, Jalousie Wert)
	Hinweis:  Die Objekte sind nur dann verfügbar, wenn der "Szenen-Taster, 372x" verwendet wird. Die Anzahl sichtbarer Objekte variiert zwischen 31 bis 40 (10 Objekte) und 31 bis 45 (15 Objekte). Dies hängt von den Einstellungen der Funktion "Anzahl Szenen - Werte pro Szene" im Parameter "Konfiguration Szenen" ab..
	"1 -bit (Schalten EIN/AUS, Jalousie AUF/AB)" Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche bei Szenen - Funktion das Verstellen von Schalt-, Dimm- sowie Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001/1.008) "8 -bit (Dimmen Wert, Jalousie Wert)" Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche bei Szenen - Funktion das Verstellen von Dimm- sowie Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 8 Bit (DPT 5.001)


Inhalt UP Dimmaktor
Inhalt Dimmaktor

Inhalt >> DIMMAKTOR

Allgemein

Kommunikationsobjekte

Parameter

<< Inhalt


Allgemein

Inhalt >> Dimmaktor>> ALLGEMEIN

Übersicht über Applikation

Technische Daten

Verhalten nach ETS Download

Busspannungsunterbruch

<< Dimmaktor


Übersicht über Applikation

Inhalt >> Dimmaktor >> Allgemein >> ÜBERSICHT ÜBER APPlikation

EIB - EDIZIOdue Taster mit

Dimmaktor

Typen 374x

Anzahl der Kommunikationsobjekte:	31

max. Anzahl der Gruppenadressen + Zuordnungen:	200

(dynamische Tabellenverwaltung)

Der Dimmaktoren wird in EIB-Anlagen als Aktor zum Dimmen von Leuchten verwendet. Der Dimmaktor steuert via EIB elektrische Leuchten an (z. B. 230 V AC Glüh- oder Halogenlampen sowie Niedervolt- Halogenlampen über elektronische Transformatoren).

Hinweis: Detailliertere und weitere Informationen zur Installation und Bedienung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

ACHTUNG: Die EIB - EDIZIOdue Dimmaktoren dürfen nicht in Verbindung mit konventionellen Transformatoren oder Leuchtstoffröhren eingesetzt werden.

ACHTUNG: Die EIB/ EDIZIOdue Aktoren dürfen nur in EIB-Anlagen und nur im Innenbereich (IP20) eingesetzt werden.

Für die Planung sowie für die Inbetriebnahme und Diagnose einer EIB-Anlage ist ein spezielles Softwarepaket notwendig (EIB Tool Software ETS2 Version 1.2 oder höher). Damit werden das Applikationsprogramm und dessen Parameter sowie die Adressen ausgewählt bzw. erstellt und in das Gerät geladen.

Die für die EIB EDIZIOdue Produktelinie notwendige Produktedatenbank ist unter www.feller.ch oder auf CD erhältlich. Das EIB-Zeichen bietet Gewähr dafür, dass die Produkte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können und die Befehle von Geräten verschiedener Hersteller gleich verstanden werden (Befehlskompatibilität).

>> Übersicht über Applikation vom Taster

<< Allgemein


Technische Daten

Inhalt >> Dimmaktor >> Allgemein >> TECHNISCHE DATEN

Einbautiefe	39 mm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Schutzart nach IEC 529:	IP20, Einbau trocken
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -5°C bis +45°C
	Lagerung: -25°C bis +70°C
Bemessungsspannung Bus:	24 V DC (21 bis 30 V DC)
Anschlüsse:
AST-Buchse	10-polig
EIB-Klemme	2-polig, je 4 Steckklemmen für Drähte mit Querschnitt 0.6 bis 0.8 mm2
Netzklemmen	4-polig, je 4 Steckklemmen für Drähte mit Querschnitt 1.0 bis 2.5 mm2
Nennspannung	230 V AC ± 10%
Nennfrequenz	50 Hz ± 0.5%
Stromaufnahme	ca. 5.5 mA Leerlauf
Schaltvermögen:
Lampenlast	20 bis 250 W
Dimmmodus	Abschnittdimmer für Glühlampen und elektronische Transformatoren.
Absicherung	Der Dimmer schaltet bei Kurzschluss oder Überlast für min. 1 Minute ab und danach selbständig wieder ein.

<< Allgemein


Verhalten nach ETS Download

Inhalt >> Dimmaktor >> Allgemein >> VERHALTEN NACH ETS DOWNLOAD

Nachdem die Applikation mittels ETS auf das Gerät heruntergeladen worden ist, startet das Gerät neu. Nach wenigen Sekunden kann dann der Dimmaktor verwendet werden.

Konnte der Download nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden, sollte folgendes vorgehen abgehandelt werden

Vorgehen:	1.   Gerät kurz vom EIB trennen. 2.   Kontrolle der Applikationskompatibilität. 3.   Kontrolle der Physikalischen Adresse. 4.   Applikation erneut herunterladen.

<< Allgemein


Busspannungsunterbruch

Inhalt >> Dimmaktor >> Allgemein >> BUSSPANNUNGSUNTERBRUCH

Nach einem Busspannungsunterbruch startet das Gerät nach der Spannungswiederkehr automatisch. Dabei bleiben die in der Parametrierung vorgenommenen Einstellungen erhalten.

Hinweis: Abhängig von den Parametern der "sperren"- Konfiguration kann es sein, dass nach dem Neustart Telegramme auf den Bus gesendet werden.

<< Allgemein


Kommunikationsobjekte

Inhalt >> Dimmaktor >> KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ETS-OBJEKTE:   >> Taster    >> Szene    >> Schaltaktor    >> DIMMAKTOR    >> Jalousieaktor

Obj.-Nr.:	Objekt-Name, Beschreibung
26	"Schalten": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten des Dimmers beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist immer sichtbar.
27	"Dimmen": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Funktion relativ Dimmen beeinflussen können. Objektdatentyp: 4 Bit (DPT 3.007) Das Objekt ist immer sichtbar.
28	"Helligkeitswert übernehmen": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Funktion Absolut dimmen (Helligkeitswert) beeinflussen können. Damit kann ein bestimmter Helligkeitswert an den Aktor gesendet werden. Objektdatentyp: 1 Byte (DPT 5.001) Das Objekt ist immer sichtbar.
29	"Status Helligkeitswert senden": Das Objekt sendet den aktuellen Helligkeitswert nach ausführen eines Befehles. Objektdatentyp: 1 Byte (DPT 5.001) Das Objekt ist immer sichtbar.
30	"Status Schalten senden": Das Objekt sendet den aktuellen Schaltstatus nach ausführen eines Befehles. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Schaltstatus senden über" den Wert "Objekt: Status Schalten senden" aufweist.
	Hinweis: Soll der Status nur gelesen werden, so muss das übertragen- Flag entfernt werden.


Konfiguration (Parameter)
Parameter Dimmaktor

Inhalt >> Dimmaktor >> DIMMAKTOR

Dimmbereich	10 - 100% bis 30 - 70%
Standardeinstellung:	10 - 100%
10 - 100% bis 30 - 70%	Konfiguration des Dimmbereiches. Der max. Dimmbereich kann eingeschränkt werden.
Dimmzeit für ganzen Bereich (20...255)	20...255
Standardeinstellung:	55
20 bis 255	Dauer eines Durchlaufes des gewählten "Dimmbereiches" (Dimmgeschwindigkeit). Der Faktor bestimmt die Zeit, wie lange auf den Taster gedrückt werden muss bis der ganze Dimmbereich durchlaufen ist.  (Dauer X = 0.5ms x 130 x Faktor)
Helligkeit nach EIN:  (über Objekt: Schalten)	Einschaltwert Einschaltwert (1..255) alter Wert
Standardeinstellung:	Einschaltwert (mit Helligkeit 255)
Einschaltwert	Nach einem EIN-Telegramm (DPT 1.001) auf das Objekt 26 schaltet der Aktor in der vorgegebenen Helligkeit ein.
Einschaltwert (1..255)	Konfiguration des Helligkeitswertes mit dem der Aktor einschaltet, bei einem EIN-Signal auf Objekt 26.
Alter Wert	Nach einem EIN-Telegramm (DPT 1.001) auf das Objekt 26 schaltet der Aktor mit dem selben Helligkeitswert ein, wie der zuletzt verwendete (vor dem Ausschalten).
Ausschalten über Dimmen möglich:	Nein Ja
Standardeinstellung:	Nein
Nein	Das Ausschalten über das relativ Dimmen- Objekt 27 (DPT 3.007) ist nicht möglich.
	Hinweis:. Dieser Parameter hat keinen Einfluss auf das Objekt 28. Wenn der Wert 0 (Null) auf Objekt 28 gesendet wird, schaltet der Aktor aus.
Ja	Das Ausschalten über das relativ Dimmen- Objekt 27 (DPT 3.007) ist möglich.
Helligkeitswert (8-bit)	immer übernehmen nur im EIN-Zustand übernehmen
Standardeinstellung:	immer übernehmen
immer übernehmen	Das Einschalten über das Objekt 28 (DPT 5.001) ist immer möglich, indem ein Wert >0 an das Objekt gesendet wird.
nur im EIN-Zustand übernehmen	Das Einschalten über das Objekt 28 (DPT 5.001) ist nicht möglich. Ein gesendeter Wert wird nur dann übernommen, wenn der Aktor zuvor bereits eingeschaltet hat.
Helligkeitswert (8-bit)	anspringen andimmen
Standardeinstellung:	anspringen
anspringen	Wird ein Wert an das Objekt 28 (DPT 5.001) gesendet, wird der Aktor diesen Wert sofort übernehmen. Somit wird der Helligkeitswert abrupt geändert.
andimmen	Wird ein Wert an das Objekt 28 (DPT 5.001) gesendet, wird der Aktor diesen Wert nicht sofort übernehmen. Der "Istwert" wird langsam dem "Sollwert" angeglichen. Somit wird der Helligkeitswert langsam geändert.
Helligkeitsstatus senden über:	nicht aktiv Objekt: Status Helligkeitswert senden
Standardeinstellung:	nicht aktiv
Nicht aktiv	Bei einer Änderung des Helligkeitswertes sendet der Aktor den neuen Wert nicht.
Objekt: Status Helligkeitswert senden	Ändert der Helligkeitswert, so sendet der Aktor den neuen Wert über das Objekt 29 (DPT 5.001).
	Hinweis: Soll der Status nur gelesen werden, so muss das übertragen- Flag entfernt werden.
Schaltstatus senden über:	nicht aktiv Objekt: Schalten Objekt: Status Schalten senden
Standardeinstellung:	Objekt: Status Schalten senden
Nicht aktiv	Bei einer Änderung des Helligkeitswertes sendet der Aktor den neuen Wert nicht.
Objekt: Schalten	Ändert der Schaltzustand (EIN / AUS), so sendet der Aktor den neuen Zustand über das Objekt 26 (DPT 1.001).
Objekt: Status Schalten senden	Ändert der Schaltzustand (EIN / AUS), so sendet der Aktor den neuen Zustand über das Objekt 30 (DPT 1.001).

<< Dimmaktor


Inhalt UP Jalousieaktor
Inhalt Jalousieaktor

Inhalt >> JALOUSIEAKTOR

Allgemein

Kommunikationsobjekte

Parameter

<< Inhalt


Allgemein

Inhalt >> Jalousieaktor >> ALLGEMEIN

Übersicht über Applikation

Technische Daten

Verhalten nach ETS Download

Busspannungsunterbruch

<< Jalousieaktor


Übersicht über Applikation

Inhalt >> Jalousieaktor >> Allgemein >> ÜBERSICHT ÜBER APPlikation

EIB - EDIZIOdue Taster mit

Jalousieaktor

Typen 375x

Anzahl der Kommunikationsobjekte:	29

max. Anzahl der Gruppenadressen + Zuordnungen:	200

(dynamische Tabellenverwaltung)

Der Jalousieaktoren wird in EIB-Anlagen als Aktor zum Bedienen von Jalousien und Rollos verwendet. Der Jalousieaktoren besitzt zwei Relais zum Schalten der elektrischen Verbraucher, welche über den EIB angesteuert werden.

Hinweis: Detailliertere und weitere Informationen zur Installation und Bedienung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

ACHTUNG: Die EIB - EDIZIOdue Aktoren dürfen nur in EIB-Anlagen und nur im Innenbereich (IP20) eingesetzt werden.

Für die Planung sowie für die Inbetriebnahme und Diagnose einer EIB-Anlage ist ein spezielles Softwarepaket notwendig (EIB Tool Software ETS2 Version 1.2 oder höher). Damit werden das Applikationsprogramm und dessen Parameter sowie die Adressen ausgewählt bzw. erstellt und in das Gerät geladen.

Die für die EIB EDIZIOdue Produktelinie notwendige Produktedatenbank ist unter www.feller.ch oder auf CD erhältlich. Das EIB-Zeichen bietet Gewähr dafür, dass die Produkte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können und die Befehle von Geräten verschiedener Hersteller gleich verstanden werden (Befehlskompatibilität).

>> Übersicht über Applikation vom Taster

<< Allgemein


Technische Daten

Inhalt >> Jalousieaktor >> Allgemein >> TECHNISCHE DATEN

Einbautiefe	39 mm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Schutzart nach IEC 529:	IP20, Einbau trocken
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -5°C bis +45°C
	Lagerung: -25°C bis +70°C
Bemessungsspannung Bus:	24 V DC (21 bis 30 V DC)
Anschlüsse:
AST-Buchse	10-polig
EIB-Klemme	2-polig, je 4 Steckklemmen für Drähte mit Querschnitt 0.6 bis 0.8 mm2
Netzklemmen	4-polig, je 4 Steckklemmen für Drähte mit Querschnitt 1.0 bis 2.5 mm2
Nennspannung	230 V AC ± 10%
Nennfrequenz	50 Hz ± 0.5%
Bemessungsstrom	6 A ohmsche Last 4 A induktive Last (L/R = 7 ms)
Schaltvermögen:
Motorlast	750 VA
Rotormotor mit Hilfsphasenkondensator max14 µF	500 VA
Absicherung	Durch vorgeschalteten Leitungsschutzschalter

<< Allgemein


Verhalten nach ETS Download

Inhalt >> Jalousieaktor >> Allgemein>> VERHALTEN NACH ETS DOWNLOAD

Nachdem die Applikation mittels ETS auf das Gerät heruntergeladen worden ist, startet das Gerät neu. Nach wenigen Sekunden kann dann der Jalousieaktor verwendet werden.

Konnte der Download nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden, sollte folgendes vorgehen abgehandelt werden

Vorgehen:	1.   Gerät kurz vom EIB trennen. 2.   Kontrolle der Applikationskompatibilität. 3.   Kontrolle der Physikalischen Adresse. 4.   Applikation erneut herunterladen.

<< Allgemein


Busspannungsunterbruch

Inhalt >> Jalousieaktor >> Allgemein >> BUSSPANNUNGSUNTERBRUCH

Nach einem Busspannungsunterbruch startet das Gerät nach der Spannungswiederkehr automatisch. Dabei wird die in der Parametrierung vorgenommenen Einstellungen beachtet.

Sind keine Speziellen Einstellungen vorgenommen worden, wird die Default-Einstellung übernommen.

<< Allgemein


Kommunikationsobjekte

Inhalt >> Jalousieaktor >> KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ETS-OBJEKTE:   >> Taster    >> Szene    >> Schaltaktor    >> Dimmaktor    >> JALOUSIEAKTOR

Obj.-Nr.:	Objekt-Name, Beschreibung
26	"Fahren": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Jalousie in Fahrt setze Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.008) Das Objekt ist immer sichtbar.
27	"Verstellen":
	Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Jalousie- Lamellen verstellen. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.009) Das Objekt ist sichtbar, wenn die "Funktion Lamellenverstellung" den Wert "aktiv (z.B. Jalousie)" aufweist.
28	"Fahren Sicherheitsposition": Das Objekt empfängt Telegramme, welche der Sicherheit dienen. Beispiel: Je nach Verknüpfung der Gruppenadressen können die Jalousien oder Rollos im Falle eines Brandes nach oben Fahren. Somit würde der Fluchtweg gewährleistet werden und auf einen Alarm reagieren können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Sicherheit" den Wert "EIN = Alarm / AUS = kein Alarm" oder "zyklisch beschreiben = Alarm" aufweist.


Konfiguration (Parameter)
Parameter Jalousieaktor

Inhalt >> Jalousieaktor >> PARAMETER

Funktion Lamellenverstellung	aktiv (z.B. Jalousie) Lamellen- Verstellzeit nicht aktiv (z.B. Rollo)
Standardeinstellung:	aktiv (z.B. Jalousie)
nicht aktiv (z.B. Rollo)	Über das Objekt 27 kann nur gestoppt werden. (keine Lamellen) Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.009)
aktiv (z.B. Jalousie)	Über das Objekt 27 kann die Lamelle der Jalousie schrittweise verstellt werden. Die Länge eines "Schrittes" kann über die Funktion "Lamellen-Verstellzeit (16...200)..." eingestellt werden. Bei einem 1Bit- Befehl auf das Objekt 27 würde dann die Jalousie für die Dauer X nach oben oder unten fahren. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.009) Formel: Verstellzeit = 5ms x Faktor
Lamellen- Verstellzeit (16...200)	"Faktor"- Eingabe Dieser Faktor wird mit 5ms multipliziert.
Automatische Relaisabschaltung nach:	1 bis 60 min
Standardeinstellung:	3 min
1 min bis 60 min	Dauer X bis der Aktor nach einem Fahrbefehl (im Endanschlag) die Stromzufuhr zum Motor unterbricht.
Pausenzeit bei Richtungswechsel:	0.2 bis 0.9 sec
Standardeinstellung:	0.4 sec
0.2 sec bis 0.9 sec	Ruhezeit X zwischen zwei entgegengesetzten Fahrbefehlen (1- Bit 1/0). Diese Ruhezeit ist notwendig um den Motor nicht zu überlasten.
Funktion Sicherheit	nicht aktiv EIN = Alarm / AUS = kein Alarm zyklisch beschreiben = kein Alarm
Standardeinstellung:	nicht aktiv
nicht aktiv	Das Sicherheitsobjekt 28 ist nicht vorhanden.
EIN = Alarm / AUS = kein Alarm	Wird an das Objekt 28 ein EIN-Telegramm gesendet, wird ein Alarm ausgelöst, die Funktion "Verhalten bei Alarm" ausgeführt und der Aktor gesperrt. Mit einem AUS-Telegramm an das Objekt 28 wird der Alarm zurück gesetzt und der Aktor wieder entsperrt.
zyklisch beschreiben = kein Alarm	An das Objekt 28 muss zyklisch, in der Periodendauer X (Überwachungszeit), mindestens ein EIN-Telegramm gesendet werden. Wird das Telegramm nicht empfangen, so wird ein Alarm ausgelöst und die Funktion "Verhalten bei Alarm" ausgeführt.  Der Alarm ist dann zurückgesetzt, wenn das Objekt 28 das zyklische EIN- Signal wieder erhält.
	Hinweis: zu "zyklisch beschreiben": Erreicht ein EIN-Telegramm (1-Bit) das Objekt 28, beginnt die Zykluszeit wieder bei 0 (Null). Somit kann das periodische Signal auch in kürzeren Abständen eintreffen als vom Faktor "Überwachungszeit" gefordert. (Siehe Parameter "Überwachungszeit")
Verhalten bei Alarm	nach oben fahren nach unten fahren
Standardeinstellung:	nach oben fahren
Nach oben fahren	Im Falle eines Alarmes wird die Jalousie (Rollo) nach oben fahren.
Nach unten fahren	Im Falle eines Alarmes wird die Jalousie (Rollo) nach unten fahren.
Überwachungszeit	1 Minute bis 15 Minuten
Standardeinstellung:	5 Minuten
1 Minute bis 15 Minuten	Maximale Periodendauer in der mindestens ein EIN-Telegramm das Objekt Nr. 28 erreichen muss.

<< Jalousieaktor


Inhalt UP Schaltaktor
Inhalt Schaltaktor

Inhalt >> SCHALTAKTOR

Allgemein

Kommunikationsobjekte

Parameter

<< Inhalt


Allgemein

Inhalt >> Schaltaktor >> ALLGEMEIN

Übersicht über Applikation

Technische Daten

Verhalten nach ETS Download

Busspannungsunterbruch

<< Schaltaktor


Übersicht über Applikation

Inhalt >> Schaltaktor >> Allgemein >> ÜBERSICHT ÜBER APPLIKATION

EIB - EDIZIOdue Taster mit

Schaltaktor

Typen 373x

Anzahl der Kommunikationsobjekte:	31

max. Anzahl der Gruppenadressen + Zuordnungen:	200

(dynamische Tabellenverwaltung)

Der Schaltaktor wird in EIB-Anlagen als Aktor zum Ein- und Ausschalten von verschiedenen Lasten verwendet. Der Schaltaktoren besitzt zwei Relais zum Schalten der elektrischen Verbraucher, welche über den EIB angesteuert werden.

Hinweis: Detailliertere und weitere Informationen zur Installation und Bedienung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

ACHTUNG: Die EIB - EDIZIOdue Aktoren dürfen nur in EIB-Anlagen und nur im Innenbereich (IP20) eingesetzt werden.

Für die Planung sowie für die Inbetriebnahme und Diagnose einer EIB-Anlage ist ein spezielles Softwarepaket notwendig (EIB Tool Software ETS2 Version 1.2 oder höher). Damit werden das Applikationsprogramm und dessen Parameter sowie die Adressen ausgewählt bzw. erstellt und in das Gerät geladen.

Die für die EIB EDIZIOdue Produktelinie notwendige Produktedatenbank ist unter www.feller.ch oder auf CD erhältlich. Das EIB-Zeichen bietet Gewähr dafür, dass die Produkte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können und die Befehle von Geräten verschiedener Hersteller gleich verstanden werden (Befehlskompatibilität).

>> Übersicht über Applikation vom Taster

<< Allgemein


Technische Daten

Inhalt >> Schaltaktor >> Allgemein >> TECHNISCHE DATEN

Einbautiefe	39 mm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Schutzart nach IEC 529:	IP20, Einbau trocken
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -5°C bis +45°C
	Lagerung: -25°C bis +70°C
Bemessungsspannung Bus:	24 V DC (21 bis 30 V DC)
Anschlüsse:
AST-Buchse	10-polig
EIB-Klemme	2-polig, je 4 Steckklemmen für Drähte mit Querschnitt 0.6 bis 0.8 mm2
Netzklemmen	4-polig, je 4 Steckklemmen für Drähte mit Querschnitt 1.0 bis 2.5 mm2
Nennspannung	230 V AC ± 10%
Nennfrequenz	50 Hz ± 0.5%
Bemessungsstrom	10 A ohmsche Last
Schaltvermögen:
Glühlampe	1000 W
Leuchtstofflampe	500 W unkompensiert / 2 x 58 W, 3 x 36 W oder 6 x 18 W parallelkompensiert (14µF)
Absicherung	Durch vorgeschalteten Leitungsschutzschalter

<< Allgemein


Verhalten nach ETS Download

Inhalt >> Schaltaktor >> Allgemein >> VERHALTEN NACH ETS DOWNLOAD

Nachdem die Applikation mittels ETS auf das Gerät heruntergeladen worden ist, startet das Gerät neu. Nach wenigen Sekunden ist das Gerät betriebsbereit.

Hinweis: Abhängig von den Parametern der "sperren"- Konfiguration kann es sein, dass nach dem Neustart Telegramme auf den Bus gesendet werden.

Sollten sämtliche LED's auf dem Taster rot blinken, konnte der Download nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden.

Vorgehen:	1.   Gerät kurz vom EIB trennen. 2.   Kontrolle der Applikationskompatibilität. 3.   Kontrolle der Physikalischen Adresse. 4.   Applikation erneut herunterladen.

<< Allgemein


Busspannungsunterbruch

Inhalt >> Schaltaktor >> Allgemein >> BUSSPANNUNGSUNTERBRUCH

Nach einem Busspannungsunterbruch startet das Gerät nach der Spannungswiederkehr automatisch. Dabei bleiben die in der Parametrierung vorgenommenen Einstellungen erhalten.

Hinweis: Abhängig von den Parametern der "sperren"- Konfiguration kann es sein, dass nach dem Neustart Telegramme auf den Bus gesendet werden.

<< Allgemein


Kommunikationsobjekte

Inhalt >> Schaltaktor >> KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ETS-OBJEKTE:   >> Taster    >> Szene    >> SCHALTAKTOR    >> Dimmaktor    >> Jalousieaktor

Obj.-Nr.:	Objekt-Name, Beschreibung
26, 27	Schalten Objektnr. 26: Aktor A Objektnr. 27: Aktor B
	"EIN/AUS, Schalten": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist immer sichtbar.
28	UND- Verknüpfung; ODER- Verknüpfung Objektnr. 28: Aktor A
	"UND-Verknüpfung": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten vom "Aktor A" beeinflussen können. Der eintreffende Wert wird mit dem Wert des Objektes 26 mittels UND- Verknüpfung verrechnet.  Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Verknüpfung" den Wert "UND" aufweist. "ODER-Verknüpfung": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten beeinflussen können. Der eintreffende Wert wird mit dem Wert des Objektes 26 mittels ODER- Verknüpfung verrechnet Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Verknüpfung" den Wert "ODER" aufweist.
29, 30	Status Schalten senden Objektnr. 29: Aktor A Objektnr. 30: Aktor B
	"Status Schalten senden": Das Objekt sendet Telegramme, welche den aktuellen Zustand des Aktors nach einer Veränderung übermitteln.  Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001)  Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Schaltstatus senden" den Wert "Ja" aufweist.


Konfiguration (Parameter)
Parameter

Inhalt >> Schaltaktor >> PARAMETER

Schaltaktor, Kanal A

Schaltaktor, Kanal B

<< Schaltaktor


Parameter Schaltaktor, Kanal A

Inhalt >> Schaltaktor >> Parameter >> SCHALTAKTOR, KANAL A

Funktion Schalten	normal invers
Standardeinstellung:	normal
normal	Das dem Aktor gesendete Telegramm wird direkt übernommen und ausgeführt. D.h.:  Bei einem EIN- Telegramm schaltet der Kanal A ein.  Bei einem AUS- Telegramm schaltet der Kanal A aus.
invers	Das dem Aktor gesendete Telegramm wird erst invertiert und erst dann ausgeführt. D.h.:  Bei einem EIN- Telegramm schaltet der Kanal A aus.  Bei einem AUS- Telegramm schaltet der Kanal A ein.
Funktion Verknüpfung	nicht aktiv UND ODER
Standardeinstellung:	nicht aktiv
nicht aktiv	Es können keine Verknüpfungen von Gruppenadressen vorgenommen werden.
UND	Der Ausgang vom Kanal A ist abhängig vom Objekt "Schalten" (Nr. 26) und vom Objekt "UND- Verknüpfung" (Nr. 28).  Der Aktor führt den Befehl EIN (ON) erst dann aus, wenn beide Objekte (26 und 28) den Wert EIN (1) aufweisen.
ODER	Der Ausgang vom Kanal A ist abhängig vom Objekt "Schalten" (Nr. 26) und vom Objekt "ODER- Verknüpfung" (Nr. 28).  Der Aktor führt den Befehl EIN (ON) aus, sobald eines der beiden Objekte (26 oder 28) den Wert EIN (1) aufweisen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der Liste der Kommunikationsobjekten.

Funktion Schaltstatus senden	Ja Nein
Standardeinstellung:	Ja
Ja	Der Aktor sendet bei jeder Statusänderung den neuen Status über das Objekt 29.
Nein	Der Status wird nicht gesendet.

Hinweis: Der Schaltstatus wird immer "normal" (nicht invertiert) gesendet.

Funktion Einschaltverzögerung (=500ms * Faktor)	Nein Ja Faktor (4..65'535)
Standardeinstellung:	Nein
Nein	Der Ein-Befehl wird sofort übernommen.
Ja	Beim Eintreffen eines EIN-Befehles wird erst die Dauer X abgewartet, bevor der Aktor den Befehl ausführt.  Formel:   Einschaltverzögerung = 0.5s x Faktor
Faktor (4..65'535)	"Faktor"-Eingabe Dieser Faktor wird mit 0.5sec multipliziert.
Funktion Ausschaltverzögerung (=500ms * Faktor)	Nein Ja
Standardeinstellung:	Nein
Nein	Der Aus-Befehl wird sofort übernommen.
Ja	Beim Eintreffen eines Aus-Befehles wird erst die Dauer X abgewartet, bevor der Aktor den Befehl ausführt.  Formel:   Ausschaltverzögerung = 0.5s x Faktor
Faktor (4..65'535)	"Faktor"-Eingabe Dieser Faktor wird mit 0.5sec multipliziert.

<< Parameter


Parameter Schaltaktor, Kanal B

Inhalt >> Schaltaktor >> Parameter >> SCHALTAKTOR, KANAL B

Funktion Schalten	normal invers
Standardeinstellung:	normal
normal	Das dem Aktor gesendete Telegramm wird direkt übernommen und ausgeführt. D.h.:  Bei einem EIN- Telegramm schaltet der Kanal B ein.  Bei einem AUS- Telegramm schaltet der Kanal B aus.
invers	Das dem Aktor gesendete Telegramm wird erst invertiert und erst dann ausgeführt. D.h.:  Bei einem EIN- Telegramm schaltet der Kanal B aus.  Bei einem AUS- Telegramm schaltet der Kanal B ein.
Funktion Schaltstatus senden	Ja Nein
Standardeinstellung:	Ja
Ja	Der Aktor sendet bei jeder Statusänderung den neuen Status an das Objekt 29.
Nein	Der Status wird nicht gesendet.
Funktion Einschaltverzögerung (=500ms * Faktor)	Nein Ja
Standardeinstellung:	Nein
Nein	Der EIN- Befehl wird sofort übernommen.
Ja	Beim Eintreffen eines EIN-Befehles wird erst die Dauer X abgewartet, bevor der Aktor den Befehl ausführt.  Formel: Einschaltverzögerung = 0.5s x Faktor
Faktor (4..65'535)	"Faktor"-Eingabe Dieser Faktor wird mit 0.5sec multipliziert.
Funktion Ausschaltverzögerung (=500ms * Faktor)	Nein Ja
Standardeinstellung:	Nein
Nein	Der Aus-Befehl wird sofort übernommen.
Ja	Beim Eintreffen eines Aus-Befehles wird erst die Dauer X abgewartet, bevor der Aktor den Befehl ausführt.  Formel: Ausschaltverzögerung = 0.5s x Faktor
Faktor (4..65'535)	"Faktor"-Eingabe Dieser Faktor wird mit 0.5sec multipliziert.

<< Parameter