Copyright: ® Feller AG, V1.0, 29.11.2005


Feller AG

Inhalt >> FELLER AG

HAUPTSITZ:

FELLER AG

Postfach

CH-8810 Horgen 1

Telefon: 044 / 728 72 72

Telefax: 044 / 728 72 99

FILIALE:

FELLER SA

Agence Suisse Romande

En Budron H14

CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Telefon: 021 / 653 24 45

Telefax: 021 / 653 24 51

info@feller.ch

http://www.feller.ch/


Tasterschnittstelle

Feller AG

Universal-Tasterschnittstelle 2fach	Art. Nr. 3875-2.EIB

Universal-Tasterschnittstelle 4fach	Art. Nr. 3875-4.EIB

Systeminformation:

Dieses Gerät ist ein Produkt des -EIB -Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch -Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen, welche Software geladen werden kann und welcher Funktionsumfang sich damit ergibt sowie die Software selbst, sind der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer von der EIBA zertifizierten Software.

Funktion:

Die Tasterschnittstellen 2fach und 4fach verfügen über 2/4 unabhängige Kanäle, die in Abhängigkeit der Parametrierung als Eingänge wirken oder alternativ auch als Ausgänge (nur Kanäle 1 oder 2) arbeiten können.

So können die Tasterschnittstellen über ihre Eingänge potenzialfrei bis zu 2/4 Taster-/ Schalterzustände bei gemeinsamem Bezugspotenzial auswerten und dementsprechend Telegramme auf den  EIB aussenden. Das können Telegramme zum Schalten oder Dimmen, zur Jalousiesteuerung oder für Wertgeberanwendung (Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperatur- oder Helligkeitswertgeber) sein. Weiterhin stehen Schaltzähler oder Impulszähler  zur Verfügung (Version 2fach: 1 Zähler, Version 4fach: 2 Zähler).

Alternativ können die Kanäle 1 und 2 als voneinander unabhängige Ausgänge bis zu 2 Leuchtdioden (LED) ansteuern. Zur Erhöhung des Ausgangsstroms (vgl. technische Daten) können diese Kanäle bei gleicher Parametrierung auch parallel geschaltet werden. Die Ausgänge sind kurzschlussfest, überlastgeschützt und verpolungssicher.

Gefahrenhinweis:

 Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Der Anschluss von 230 VSignalen oder anderen externen Spannungen an die Eingänge ist nicht zulässig ! Die Spannungspotenziale der Anschlussleitungen für die Kontakte und LED sind von der Busspannung nicht galvanisch getrennt.

Schließen Sie daher ausschließlich potenzialfreie Taster / Schalter an.

Technische Daten:

Versorgung EIB 	: 21 – 32 V DC

Leistungsaufnahme	: typ. 150 mW

Anschluss

 EIB 	:  Anschlussklemme

Ein- / Ausgänge

Version 2fach	: 3adriger Leitungssatz

Version 4fach	: 5adriger Leitungssatz

Länge	: 25 cm, verlängerbar auf max. 5 m

Leitungsempfehlung	: EIB-Busleitung J-Y(St)Y 2x2x0,8mm

Eingänge

Anzahl Version 2fach	: bis zu 2 (je nach Applikation)

Anzahl Version 4fach	: bis zu 4 (je nach Applikation)

Ausgänge für LED	: max. 2

Konstantstrom 	: 0,8 mA pro Ausgang

Abmessungen (B x H x T) 	: 44 x 29 x 16 mm

Umgebungstemperatur 	: -5 °C bis +45 °C

Schutzart 	: IP 20

Schutzklasse 	: III