Copyright: ® Feller AG, V2.0, 03.08.2005


Inhalt

INHALT

1-6fach Taster

Szenenfunktion

IR-Tasten

Das Helpfile erklärt die einzelnen Parameter des EIB- EDIZIOdue IR (Szenen-)Tasters und hilft bei deren Konfiguration. Um zu den einzelnen Geräten zu gelangen, klicken Sie auf den jeweiligen Link der Liste.

Adresse Feller AG


Feller AG

Inhalt >> FELLER AG

HAUPTSITZ:

FELLER AG

Postfach

CH-8810 Horgen 1

Telefon: 044 / 728 72 72

Telefax: 044 / 728 72 99

FILIALE:

FELLER SA

Agence Suisse Romande

En Budron H14

CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Telefon: 021 / 653 24 45

Telefax: 021 / 653 24 51

info@feller.ch

http://www.feller.ch/


Inhalt Scene
Inhalt Szene

Inhalt >> INHALT SZENE

Allgemein

Kommunikationsobjekte

Parameter

Bedienung

<< Inhalt


Bedienung

Inhalt >> Inhalt Szene >> FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Szene abrufen

Szene programmieren

Szene löschen

<< Inhalt Szene


Allgemein

Inhalt >> Inhalt Szene >> ALLGEMEIN

Als Szene bezeichnet man das Speichern und Auslösen von mehreren Telegramme mittels einem Tastendruck. Die Szenenbedienung kann vom Taster oder auch via IR-Fernbedienung erfolgen. So kann per Tastenbetätigung das gewünschte Ambiente erreicht werden (wie z.B. Essen, Haus verlassen, Jalousien ab, Beleuchtung aus, Heizung auf Standbybetrieb, etc.). Auch im Zweckbau ist die Szenenfunktionalität oft von Vorteil. Ein Museum oder eine Galerie beispielsweise kann die Ausstellungsobjekte auf Tastendruck im richtigen Licht präsentieren.

Der Szenenfunktion vom 1-6fach EDIZIOdue IR (Szenen-)Taster können maximal 15 Gruppenadressen zugeordnet werden. Von diesen kann eine Momentaufnahme der Ausgangswerte resp. Aktorzustände als Szene gespeichert werden. Die Szenen werden permanent abgelegt und sind auch nach einem Spannungsunterbruch verfügbar.

Maximal sind 8 verschiedene Szenen möglich. An jeder Szene nehmen die selben Aktoren resp. Gruppenadressen teil. Wobei nicht alle Aktoren in jeder Szene teilnehmen müssen.

Die Verknüpfung des Szenen- Tasters mit den Aktoren geschieht über die Szenen- Objekte.

Die Szenen- Objekte müssen mit der gleichen ETS Gruppenadresse wie die lokalen Tasten- und Anzeige- Objekte mit dem Aktor verknüpft werden.

Um den Szenen-Taster richtig zu konfigurieren, müssen ausserdem folgende Punkte beachtet werden:

•	In den Parametereinstellungen unter "Datentyp Szenen- Wert 1..10/15" den richtigen Objekttypen angeben (1-bit für Schalten, 8-bit für Dimmer- Helligkeit oder Jalousie- Position).

•	In den Parametereinstellungen unter Szene 1 [Wert 1...10] bis Szene 8 [Wert 11...15] die "Voreinstellung Szenen- Wert 1" bis "Voreinstellung Szenen- Wert 10 / 15" definieren.

•	Bei den 8-bit Szenen- Gruppen muss beim Aktor das Übertragen- und/oder Lesen- Flag gesetzt sein. Die beiden Flags dürfen aber nur bei einem Aktor pro Szenen- Gruppe gesetzt werden, falls mehrere Aktoren mit einer Szenen- Gruppe verbunden sind.

•	Bei Parametereinstellung "Modus Szenen-Speicherung während dem Betrieb" = "alles übernehmen" (auf der Register- Seite "Konfiguration Szenen ") muss beim 8-bit Objekt des Aktors das Lesen- Flag gesetzt sein und die aktuelle Helligkeit/Position vom Aktor muss lesbar sein.

•	Bei Parametereinstellung "Modus Szenen-Speicherung während dem Betrieb" = "selektiv speichern" (auf der Register- Seite "Konfiguration Szenen ") muss beim 8-bit Objekt des Aktors das Übertragen-Flag gesetzt sein.

Hinweis: Möchte man die Szenen auch mittels IR-Szenen-Fernbedienung programmieren, muss man den Speichermodus "alles übernehmen" verwenden.

Hinweis: Die in den Parametereinstellungen unter Voreinstellung Gruppe 1..10/15 eingegebenen Werte für eine Szene gelten nur so lange, bis eine neue Szene gespeichert wurde. Wird das Gerät nachträglich nochmals mit der ETS programmiert, werden alle Szenen auf die in der ETS gespeicherten Werte (Voreinstellung) zurückgesetzt.

Hinweis: Das Einstellen und Abrufen einer Szene erfolgt mit Eintastenbedienung.

Hinweis: Je nach Programmierung über die ETS kann eine Szene auch von andern Tastern (sog. Nebenstellen) mittels einem EIN- Telegramm abgerufen werden.

Hinweis: Die Funktion "Szene programmieren" lässt sich über die ETS-Parametereinstellung sperren, so dass eine Szene nur abgerufen werden kann. Die Szene ist dann vom Endbenutzer nicht programmierbar.

Hinweis: Nicht alle Aktoren sind szenenfähig. Beachten Sie bitte die entsprechenden Angaben in den Produktespezifikationen der Hersteller.

<< Inhalt Szene


Szene abrufen

Inhalt >> Inhalt Szene >> Funktionsbeschreibung >> SZENE ABRUFEN

Szene abrufen:	Ein kurzer Tastendruck ruft die gespeicherte Szene ab und an alle Aktoren der Szene wird der entsprechende Szenenwert gesendet.
	Hinweis: In der Standard- Konfiguration leuchtet die LED kurz auf (= Abruf Szene). Die Dauer, bis sämtliche Aktoren die Telegramme empfangen haben, beträgt 0.5 bis 2.0 Sekunden.
IR Fernbedienung:	Das Abrufen einer Szene via Hand-/ Mehrfachsenders ist in der Benutzerdokumentation...  IR-Szenen-Handsender     3504.S.60.901 IR-Mehrfachsender            3515.F.69.904 ...beschrieben

Hinweis: Je nach Programmierung über die ETS kann eine Szene auch von andern Tastern (sog. Nebenstellen) mittels einem EIN- Telegramm abgerufen werden.

<< Bedienung


Szene programmieren

Inhalt >> Inhalt Szene >> Funktionsbeschreibung >> SZENE PROGRAMMIEREN

Die Speicherung der Aktorzustände auf einer Szenentaste erfolgt als Momentaufnahme (falls der Aktor für die Szene freigegeben ist).

Hinweis: Es gibt zwei verschiedene Modi, um eine Szene zu programmieren: Festgelegt, welcher Modus verwendet wird, geschieht in der Funktion "Modus Szenen-Speicherung während dem Betrieb" im Parameter "Konfiguration Szenen".

Hinweis: Sofern eine IR Fernbedienung für die Szenenverwaltung verwendet wird, muss der Modus "alles übernehmen" verwendet werden.

Alles übernehmen:	Durch einen langen Druck auf die gewünschte Taste (ca. 7 Sekunden) wird der momentane Zustand aller für die Szenentaste freigegebenen Aktoren gespeichert (nach 3 Sekunden blinkt die LED schnell, bis sie nach weiteren 4 Sekunden permanent leuchtet).  Die LED der IR-Fernbedienung leuchtet bei langem Tastendruck permanent, bis sie nach 4 Sekunden erlischt. Dann ist die neue Szene gespeichert.
IR Fernbedienung:	Das Speichern einer Szene via Hand-/ Mehrfachsenders ist in der Benutzerdokumentation...  IR-Szenen-Handsender     3504.S.60.901 IR-Mehrfachsender            3515.F.69.904 ...beschrieben
	Hinweis: Alle Aktoren, welche in der Szene teilnehmen, werden in der Szene gespeichert.
Selektiv speichern:	1. Aktivieren Sie mit einem langen Druck auf die gewünschte Taste (ca. 3 Sekunden) den Speichermodus (die LED auf der Taste blinkt schnell). 2. Bringen Sie alle für die Szene verwendeten Aktoren mit Hilfe der entsprechenden Bedientasten in den gewünschten Zustand.
	ACHTUNG: Nur geänderte Werte werden in den neuen Szenen berücksichtigt. Gruppenadressen die während dem Speichervorgang nicht verändert wurden, werden nicht gespeichert.
	3. Speichern Sie die Einstellung der betätigten Aktoren mit einem erneuten langen Tastendruck (nach 3 Sekunden leuchtet die LED permanent).
	Hinweis: Der Speichermodus kann durch einen kurzen Tastendruck (< 3 Sek.) ohne speichern verlassen werden.
	Hinweis: Die drei Punkte des selektiven Speicherns müssen innert 4 Minuten abgeschlossen sein. Ist nach 4 Minuten nach Beginn des selektiven speichern der Punkt 3 noch nicht erreicht, wird das Speichern abgebrochen.

ACHTUNG: Sofern eine IR Fernbedienung für die Szenenfunktionalität eingesetzt wird, muss der Modus "alles übernehmen" verwendet werden.

ACHTUNG: Der Aktorwert wird in der Szene nicht gespeichert falls die Voreinstellung bei der jeweiligen Szenen- Taste (Parameter- Seite Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15]) auf gesperrt eingestellt ist.

<< Bedienung


Szene löschen

Inhalt >> Inhalt Szene >> Funktionsbeschreibung >> SZENE LÖSCHEN

Szene löschen:
1-6fach Taster:	Zum Löschen einer Szene drücken Sie die Taste sehr lange (ca. 12 Sekunden). Nach ca. 3 Sekunden blinkt die LED, nach weiteren 4 Sekunden leuchtet sie permanent. Taste weiterhin gedrückt halten, bis die LED wieder erlischt. Die Szene ist jetzt gelöscht.
IR Fernbedienung:	Das Löschen einer Szene via Hand-/ Mehrfachsenders ist in der Benutzerdokumentation...  IR-Szenen-Handsender     3504.S.60.901 IR-Mehrfachsender            3515.F.69.904 ...beschrieben
<< Funktionsbeschreibung


Konfiguration
Parameter

Inhalt >> Inhalt Szene >> PARAMETER

Taste 2, links ... Taste 4, rechts in Verbindung mit Szene

Konfiguration Szenen

Datentyp Szenen-Wert 1...10 / 10...15

Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15]

<< Inhalt Szene


"Taste 1, links" ... "Taste 4, rechts" in Verbindung mit "Szene"
Parameter "Taste 2, links" ... "Taste 4, rechts" in Verbindung mit "Szene"

Inhalt >> Inhalt Szene >> Parameter >> TASTE 2, LINKS ... TASTE 4, RECHTS

Hinweis: Bei der "Funktion Taste" kann "Szene" nur dann angewählt werden, wenn die Bedienphilosophie der Taste eine 1-Tastenbedienung ist (Parameter "Konfiguration Tasten", "Bedienphilosophie Taste X" muss 2x1 oder 1x1 sein).

Hinweis: Für die Parametrierung der Taste 2, links ... Taste 4, rechts besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch alle Parameterseiten identisch aufgebaut sind, werden hier alle zusammen abgehandelt.

Funktion Szene:	Szene 1 abrufen / speichern  bis Szene 8 abrufen / speichern
Szene 1 abrufen / speichern bis  Szene 8 abrufen / speichern	Mit der entsprechenden Taste kann einer bestimmten Szene der 8 möglichen Szenen abgerufen, resp. gespeichert werden. Detailliertere Funktionsbeschreibungen zum abrufen und speichern finden Sie im Helpfile unter Funktionsbeschreibung.

<< Parameter


Konfiguration Szenen
Parameter Konfiguration Szenen

Inhalt >> Inhalt Szene >> Parameter >> KONFIGURATION SZENEN

Der Parameter Konfiguration Szenen legt die Anzahl Gruppenadressen und die Funktionsweise der Szenen-Speicherung fest:

Anzahl Szenen-Werte pro Szene:	max. 10 Werte/Objekte pro Szene max. 15 Werte/Objekte pro Szene
Standardeinstellung:	max. 10 Werte/Objekte pro Szene
max. 10 Werte/Objekte pro Szene	Pro Szene lassen sich maximal 10 verschiedene Szenenwerte abrufen und speichern.
max. 15 Werte/Objekte pro Szene	Pro Szene lassen sich maximal 15 verschiedene Szenenwerte abrufen und speichern.
Modus Szenen-Speicherung während dem Betrieb:	gesperrt für den Anwender alles übernehmen selektiv speichern
Standardeinstellung:	alles übernehmen
gesperrt für den Anwender	Die Szenen können vom Taster abgerufen, aber nicht gespeichert werden. Das speichern von Szenen erfolgt ausschliesslich via ETS. Detailliertere Informationen unter: Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15]
alles übernehmen	Siehe Alles übernehmen
selektiv speichern	Siehe Selektiv speichern
Sendeverzögerung zwischen Telegrammen:	25ms 50ms 75ms 100ms
Standardeinstellung:	50ms
25 bis 100ms	Dauer der Pausen zwischen den einzelnen Telegrammen einer Szene bei Abruf der Szene.
	Hinweis: je schneller die Telegramme aufeinander folgen, desto höher ist die Buslast.
Szene abrufen über Objekt	EIN = Szene abrufen Über die entsprechenden Objekte in der ETS lassen sich die Szenen von zusätzlichen Schaltern aus abrufen, indem auf die jeweilige Objektnummer ein EIN-Telegramm gesendet wird.

<< Parameter


Datentyp Szenen-Wert 1...10 / 10...15
Parameter Datentyp Szenen-Wert 1...10 / 11...15

Inhalt >> Inhalt Szene >> Parameter >> DATENTYP SZENEN-WERT 1...10 / 11...15

Hinweis: Für die Parametrierung des "Datentyp Szenen-Wert 1...10" und "Datentyp Szenen-Wert 11...15" besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch beide Parameterseiten fortlaufend aufgebaut sind, werden hier beide zusammen abgehandelt.

Der Parameter Datentyp Szenen-Wert 1...10 / 11...15 legt den Datentyp (DPT) der einzelnen Speicherpunkte fest:

Datentyp Szenen-Wert 1 bis Datentyp Szenen-Wert 15	1-bit (Schalten EIN/AUS, Jalousie AUF/AB) 8-bit (Dimm Wert, Jalousie Wert)
Standardeinstellung:	Szenen-Wert 1-5 = 1-bit Szenen-Wert 6-15 = 8-bit
1-bit (Schalten EIN/AUS, Jalousie AUF/AB)	Beim Auslösen der Szene wird ein 1-bit-Telegramm an die entsprechende Gruppenadresse gesendet. Dadurch wird der Zustand des EIN/AUS- Objektes entsprechend dem in der Szene X gespeicherten Wert ein-/ oder ausgeschaltet.
8-bit (Dimmen- Wert, Jalousie Wert)	Beim Auslösen der Szene wird ein 8-bit-Telegramm an die entsprechende Gruppenadresse gesendet. Dadurch wird der Zustand des Wert- Objektes entsprechend dem in der Szene X gespeicherten Wert geschaltet.

<< Parameter


Parameter Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15]

Inhalt >> Inhalt Szene >> Parameter >> SZENE X [WERT 1...10] / [WERT 11...15]

Hinweis: Für die Parametrierung der Szene X [Wert 1...10] ... Szene 8 [Wert 11...15] besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch alle Parameterseiten identisch aufgebaut sind, werden hier alle zusammen abgehandelt.

Der Parameter Szene X [Wert 1...10] / [Wert 11...15] legt den zu sendenden Szenenwert fest. Während des Betriebs können neue Werte über den Taster abgespeichert werden.

Voreinstellung Szenen-Wert1 bis Voreinstellung Szenen-Wert15 ...wenn bei der jeweiligen Funktion "Datentyp Szenen-Wert" ein 1-bit Telegramm vorkonfiguriert wurde.	gesperrt Schalten EIN, Jalousie AB Schalten AUS, Jalousie AUF
Voreinstellung Szenen-Wert1 bis Voreinstellung Szenen-Wert15 ...wenn bei der jeweiligen Funktion "Datentyp Szenen-Wert" ein 8-bit Telegramm vorkonfiguriert wurde.	gesperrt 0 – 100% in 5% Schritten
Standardeinstellung bei 1- sowie 8-bit:	gesperrt
gesperrt	Der Szenen-Wert X nimmt an der Szene X nicht teil. Somit wird die entsprechende Gruppenadresse nicht verändert beim Abruf der Szene X.
Schalten EIN, Jalousie AB	Beim Auslösen der Szene wird ein 1-bit-Telegramm mit dem Wert (1) an die entsprechende Gruppenadresse (DPT 1.001/1.008) gesendet. Dadurch schaltet das Licht ein oder die Jalousie schliesst.
Schalten AUS, Jalousie AUF	Beim Auslösen der Szene wird ein 1-bit-Telegramm mit dem Wert (0) an die entsprechende Gruppenadresse (DPT 1.001/1.008) gesendet. Dadurch schaltet das Licht aus oder die Jalousie fährt nach oben.
0 – 100% in 5er Schritten	Beim Auslösen der Szene wird ein 8-bit-Telegramm mit dem eingestellten Wert (X) an die entsprechende Gruppenadresse (DPT 5.001) gesendet. Dadurch leuchtet das Licht in der gewünschten Helligkeit oder die Jalousie fährt in die entsprechende Position.

<< Parameter


Kommunikationsobjekte

Inhalt >> Szene >> KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ETS-OBJEKTE:    >> Taster    >> SZENE    >> IR Teil

Obj.-Nr.:	Objekt-Name, Beschreibung
31 bis 45	Szenen - Objekte 1 -bit (Schalten EIN/AUS, Jalousie AUF/AB) 8 -bit (Dimmen Wert, Jalousie Wert)
	Hinweis:  Die Objekte sind nur dann verfügbar, wenn der "IR Szenen-Taster, 376x" verwendet wird. Die Anzahl sichtbarer Objekte variiert zwischen 31 bis 40 (10 Objekte) und 31 bis 45 (15 Objekte). Dies hängt von den Einstellungen der Funktion "Anzahl Szenen - Werte pro Szene" im Parameter "Konfiguration Szenen" ab..
	"1 -bit (Schalten EIN/AUS, Jalousie AUF/AB)" Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche bei Szenen - Funktion das Verstellen von Schalt-, Dimm- sowie Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001/1.008) "8 -bit (Dimmen Wert, Jalousie Wert)" Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche bei Szenen - Funktion das Verstellen von Dimm- sowie Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 8 Bit (DPT 5.001)


Inhalt Taster

Inhalt >> INHALT TASTER

Allgemein

Kommunikationsobjekte

Parameter

<< Inhalt


Allgemein

Inhalt >> Inhalt Taster >> ALLGEMEIN

Übersicht über Applikation

Technische Daten

Parametrierung mit ETS

Planungshinweis

Verhalten nach ETS Download

Busspannungsunterbruch

<< Inhalt Taster


Übersicht über Applikation

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> ÜBERSICHT ÜBER APPLIKATION

EIB - EDIZIOdue IR (Szenen-)Taster

Anzahl der Kommunikationsobjekte:	70

Typen 376x, 471x

max. Anzahl der Gruppenadressen + Zuordnungen:	500

(dynamische Tabellenverwaltung)

Der EIB EDIZIOdue IR (Szenen-)Taster ist eine Eingabeeinheit und wird in EIB-Anlagen als Sensor zum Ein- und Ausschalten von verschiedenen Lasten, zum Dimmen von Leuchten sowie zum Bedienen von Jalousien und Rollos verwendet.

Die Bedienoberfläche kann mit Tasten in zwei verschiedenen Grössen frei kombinierbar bestückt sein (1/2-Taste, 1/4-Taste). Die Tasten können mit Leuchtdioden (LED) versehen sein. Es ist sowohl Eintasten- als auch Zweitastenbedienung möglich.

Bei ausschliesslicher Eintastenbedienung können maximal acht unabhängige Funktionen realisiert werden.

Mit dem EIB EDIZIOdue IR (Szenen-)Taster können zusätzlich Szenen gespeichert und abgerufen werden.

ACHTUNG: Der EIB EDIZIOdue IR (Szenen-)Taster darf nur in EIB-Anlagen und nur im Innenbereich (IP20) eingesetzt werden.

Hinweis: Detailliertere und weitere Informationen zur Installation und Bedienung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Für die Planung sowie für die Inbetriebnahme und Diagnose einer EIB-Anlage ist ein spezielles Softwarepaket notwendig (EIB Tool Software ETS2 Version 1.2 oder höher). Damit werden das Applikationsprogramm und dessen Parameter sowie die Adressen ausgewählt bzw. erstellt und in das Gerät geladen.

Die für die EIB EDIZIOdue Produktelinie notwendige Produktedatenbank ist unter www.feller.ch oder auf CD erhältlich. Das EIB-Zeichen bietet Gewähr dafür, dass die Produkte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren können und die Befehle von Geräten verschiedener Hersteller gleich verstanden werden (Befehlskompatibilität).

<< Allgemein


Technische Daten

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> TECHNISCHE DATEN

Einbautiefe	22 mm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Schutzart nach IEC 529:	IP20, Einbau trocken
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -5°C bis +45°C
	Lagerung: -25°C bis +70°C
Bemessungsspannung Bus:	24 V DC (21 bis 30 V DC)
LEISTUNGSAUFNAHME
Grundbedarf:	max. 150 mW
zusätzlich pro LED:	max. 50 mW
Lebensdauer:	mindestens 10^5 Schaltbestätigung

<< Allgemein


Parametrierung mit ETS

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> PARAMETRIERUNG IN ETS

Nachdem Sie in der ETS das Gerät als Produkt und anschliessend die Applikation gewählt haben, können Sie Ihre Applikation gemäss nachstehenden Vorgaben parametrieren. Gehen Sie hierzu vor, wie dies im Benutzerhandbuch der ETS beschrieben ist. Um die zur Auswahl stehenden Parametereinstellungen zu erreichen, markieren Sie das Gerät und klicken Sie im Dialog "Geräte bearbeiten" auf die Schaltfläche "Parameter" oder im Menü "Bearbeiten" auf "Parameter...". Dadurch gelangen Sie in das Dialogfenster Parameter bearbeiten.

>> Inhalt >> inhalt taster >> Parameter

<< Allgemein


Planungshinweis

Inhalt >> Inhalt Taster >> allgemein >> PLANUNGSHINWEIS

Vorsicht! Der EDIZIOdue IR (Szenen-)Taster speichert die ETS- Konfiguration (Parameter) in Abhängigkeit der Anzahl Tasten, die benötigt werden. D.h., verändert man die Anzahl Tasten, verliert man die bereits vorgenommene Konfiguration. Deshalb ist es wichtig, zuerst die Anzahl der Tasten und deren Bedienphilosophie festzulegen. Danach kann die übrige Konfiguration in beliebiger Reihenfolge vorgenommen werden.

Konfigurationsablauf:

1.	Parameter "Konfiguration Tasten"

• "Anzahl Tasten" :	3 oder 4
• "Bedienphilosophie":	2-Tastenbedienung 2 x 1-Tastenbedienung 1 x 1-Tastenbedienung

Hinweis: Bei "Anzahl Tasten" = 3 kann die Grössen der Tasten zusätzlich angegeben werden.

2.	Die Konfiguration der restlichen Parameter kann in beliebiger Reihenfolge vorgenommen werden.


Verhalten nach ETS Download

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> VERHALTEN NACH ETS DOWNLOAD

Nachdem die Applikation mittels ETS auf das Gerät heruntergeladen worden ist, startet das Gerät neu. Nach wenigen Sekunden ist das Gerät betriebsbereit.

Hinweis: Abhängig von den Parametern der "sperren"- Konfiguration kann es sein, dass nach dem Neustart Telegramme auf den Bus gesendet werden.

Sollten sämtliche LED's auf dem Taster rot blinken, konnte der Download nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden, oder die ETS-Applikation ist nicht kompatibel mit der Hardware.

Vorgehen:	1.   Gerät kurz vom EIB trennen. 2.   Kontrolle der Applikationskompatibilität. 3.   Kontrolle der Physikalischen Adresse. 4.   Applikation erneut herunterladen.
<< Allgemein


Busspannungsunterbruch

Inhalt >> Inhalt Taster >> Allgemein >> BUSSPANNUNGSUNTERBRUCH

Nach einem Busspannungsunterbruch startet das Gerät nach der Spannungswiederkehr automatisch. Dabei bleiben die in der Parametrierung vorgenommenen Einstellungen erhalten.

Hinweis: Abhängig von den Parametern der "sperren"- Konfiguration kann es sein, dass nach dem Neustart Telegramme auf den Bus gesendet werden.

<< Allgemein


Kommunikationsobjekte

Inhalt >> Taster >> KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ETS-OBJEKTE:    >> TASTER    >> Szene    >> IR Teil

Obj.-Nr.:	Objekt-Name, Beschreibung
6, 9, 12, 15, 18, 21	EIN/AUS, Schalten; EIN/AUS, Dimmen; AUF/AB, Jalousie; abrufen/speichern, Szene; senden, Wert
	"EIN/AUS, Schalten": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten bei Schaltaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Schalten" aufweist. "EIN/AUS, Dimmen": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten bei Dimmaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Dimmen" aufweist. "AUF/AB, Jalousie": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Fahren bei Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.008) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Jalousie" aufweist. "abrufen/speichern, Szene": (nur IR Taster, 471x) Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion Szene bei allen Arten von Aktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Byte (DPT 18.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Szene" aufweist. "abrufen Szene x": (nur IR Szenen-Taster, 376x) Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche das Abrufen einer lokalen Szene (auf diesem Gerät) beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Szene" aufweist. Detailliertere Informationen zu der Funktion Szene finden Sie in der Hilfe unter:  Inhalt >> INHALT SZENE "senden, Wert": (nur IR Taster, 471x) Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion Wert bei allen Arten von Aktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Byte (DPT 5.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Wert" aufweist.

Hinweis: Die Objekte sind je nach dem sichtbar, wie hoch die "Anzahl Tasten" und die dazugehörige "Bedienphilosophie" im Parameter "Konfiguration Tasten" eingestellt ist.

Hinweis: Die gewünschte Funktionsart kann beim entsprechenden Parameter der einzelnen Tasten angewählt werden.

7, 10, 13, 16, 19, 22	heller/dunkler, Dimmen; Schritt/Stop, Jalousie
	"heller/dunkler, Dimmen": Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion relativ Dimmen von Dimmaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 4 Bit (DPT 3.007) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Dimmen" aufweist. "Schritt/Stop, Jalousie": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Verstellen von Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.009) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Jalousie" aufweist.
10, 16, 22	"AUF/AB, fahren Beschattung" Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion fahren Beschattung von Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.008) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "erweiterte Funktionen Jalousie" den Wert "fahren Beschattung (Doppelklick: lang/kurz)" aufweist.
8, 11, 14, 17, 20, 23	anzeige auf LED; übersteuern/anzeigen auf LED
	"anzeige auf LED": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Taster- LED beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion LED" den Wert "Status Signal-LED-Objekt (externes Signal)" aufweist. "übersteuern/anzeigen auf LED" Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Taster- LED beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED" den Wert "Ja " aufweist. Um den Parameter "Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED" zu erhalten, muss beim Parameter "Funktion LED" "Orientierungslicht (immer eingeschaltet)", "Status Taste (internes Signal)" oder "Drücken: EIN / Loslassen: AUS (Feedback)" eingestellt sein.
24	"Sperren Tasten": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Funktion der Tasten sperren können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Sperren Tasten" auf der Seite "Sperren allgemein" den Wert "EIN = Sperren / AUS = Betrieb" oder "EIN = Betrieb / AUS = Sperren" aufweist.
25	"Helligkeit reduzieren": Das Objekt empfängt Telegramme, welche die Helligkeit aller aktiven LED's reduzieren und wieder herstellen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Nachtabsenkung LED's" auf der Seite "Helligkeit LED" den Wert "EIN = Nachtabsenkung aktiv / AUS = inaktiv" oder "EIN = inaktiv / AUS = Nachtabsenkung aktiv" aufweist.


Konfiguration
Parameter

Inhalt >> Inhalt Taster >> PARAMETER

Kurzanleitung

Helligkeit LED

Sperren allgemein

Sperren Tasten

Konfiguration Tasten

Taste 2, links ... Taste 4, rechts

>> Sämtliche Konfigurations-Punkte (step by step)

<< Inhalt Taster


Parameter Kurzanleitung
Kurzanleitung

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER KURZANLEITUNG

Der Parameter "Kurzanleitung" ist ein reiner Informationsparameter und dient nicht direkt zur Konfiguration des Tasters.

Die "Reihenfolge für die Parametrierung" des EDIZIOdue IR (Szenen-)Tasters sollte unbedingt beachtet werden.

Detailliertere Information erhalten Sie unter Planungshinweis.

Hinweis: Für die Konfiguration des Tasters können Sie den "step by step"- Links folgen, die Sie am unteren Ende bei allen mitwirkenden Seiten finden. Dadurch werden Sie in der richtigen Reihenfolge durch die verschiedenen Parameterseiten der Tasterkonfiguration geführt. Anschliessend an diesen Hinweis finden Sie den ersten Link.

>> Parameter Konfiguration Tasten (step by step)

<< Parameter


Parameter Konfiguration Tasten

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER KONFIGURATION TASTEN

Hinweis: Die Reihenfolge bei der Konfiguration des EDIZIOdue Tasters ist wichtig. Deshalb beachten Sie bitte den Planungshinweis

Der Parameter Konfiguration Tasten legt das Layout der Tasten fest:

Anzahl Tasten	3 oder 4
Standardeinstellung:	4
Grösse Taste 2, 3, 4	1/2  1/4
Standardeinstellung:	1/4

Hinweis: Nach Anzahl der verwendeten Tasten variiert die Grösse der einzelnen Tasten. Bei "Anzahl Tasten" = 3 kann die Taste, welche die Grösse 1/2 hat, frei plaziert werden.

Der Parameter Bedienphilosophie Taste 2...4 legt das Layout der Tasten fest:

Bedienphilosophie Taste 2, 3, 4	2      - Tastenbedienung 2 x 1- Tastenbedienung 1 x 1- Tastenbedienung
Standardeinstellung:	2-Tastenbedienung
2-Tastenbedienung	Die zwei auf gleicher Höhe liegenden Tasten (links - rechts) ergänzen sich. Beide Tasten steuern den selben Aktor. Eine Taste gibt den invertierten Befehl der Anderen.
2 x 1 Tastenbedienung	Die zwei auf gleicher Höhe liegenden Tasten (links - rechts) sind voneinander unabhängig. Jede Taste steuert je einen anderen Aktor. z.B.:  Links      = Licht EIN / AUS Rechts   = Rollo HOCH / RUNTER
1 x 1 Tastenbedienung	Von den beiden auf gleicher Höhe liegenden Tasten wird die rechte Taste ausser Betrieb gesetzt. Die linke Taste kann wie üblich in der ETS konfiguriert werden.

Hinweis: Die Konfiguration (Funktionszuordnung) der Tasten ist im Parameter Taste 2, links ... Taste 4, rechts beschrieben. (Nächster Punkt bei "step by step"- Links )

>> Parameter Taste 2, links ... Taste 4, rechts (step by step)

<< Parameter


Parameter Taste 1, links ... Taste 4, rechts
Parameter Taste 2, links ... Taste 4, rechts

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER TASTE 2, LINKS ... TASTE 4, RECHTS

Hinweis: Die Reihenfolge bei der Konfiguration des EDIZIOdue IR (Szenen-)Tasters ist wichtig. Deshalb beachten Sie bitte den Planungshinweis

Hinweis: Für die Parametrierung der Taste 2, links ... Taste 4, rechts besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch alle Parameterseiten identisch aufgebaut sind, werden hier alle zusammen abgehandelt.

Hinweis: Abhängig von den Funktionen, welche den Tasten zugeordnet werden, sind die Kommunikationsobjekte 6...23 sichtbar oder verborgen.

Der Parameter Taste 2, links ... Taste 4, rechts legt die Grundfunktion einer Taste fest:

Funktion Taste	Schalten Dimmen Jalousie Szene Wert
Standardeinstellung:	Schalten
Schalten	Die Taste hat die Grundfunktion Schalten. Mittels dem Parameter "Funktion Schalten" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Schalten ist sichtbar.
Dimmen	Die Taste hat die Grundfunktion Dimmen. Mittels dem Parameter "Funktion Dimmen" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Dimmen ist sichtbar.
Jalousie	Die Taste hat die Grundfunktion Jalousie. Mittels dem Parameter "Funktion Jalousie" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Jalousie ist sichtbar.
Szene (nur IR Taster, 471x)	Die Taste hat die Grundfunktion Szene. Mittels dem Parameter "Funktion Szene" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Hinweis: Die Funktion Szene ist nur dann verfügbar, wenn die Bedienphilosophie "1-Tastenbedienung" eingestellt ist. Der Szenenwert wird auf dem Aktor gespeichert. Der Parameter Funktion Szene ist sichtbar.
Szene (nur IR Szenen-Taster, 376x)	Die Taste hat die Grundfunktion Szene. Mittels dem Parameter "Funktion Szene" kann noch die lokale Szenennummer definiert werden. Hinweis: Die Funktion Szene ist nur dann verfügbar, wenn die Bedienphilosophie "1-Tastenbedienung" eingestellt ist. Der Szenenwert wird auf dem Sensor (dieses Gerät) gespeichert. Detailliertere Informationen zu der Funktion Szene finden Sie in der Hilfe unter:  Inhalt >> INHALT SZENE  Der Parameter Funktion Szene ist sichtbar.
Wert (nur IR Taster, 471x)	Die Taste hat die Grundfunktion Wert. Mittels dem Parameter "Funktion Wert" kann der Wert noch definiert werden. Hinweis: Die Funktion Wert ist nur dann verfügbar, wenn die Bedienphilosophie "1-Tastenbedienung" eingestellt ist. Der Parameter Funktion Wert ist sichtbar.

Die Funktion Schalten legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 6...23 mit der Grundfunktion Schalten betrieben werden:

Funktion Schalten:	Drücken: UM Drücken: EIN Drücken: AUS Drücken: EIN / Loslassen: AUS Drücken: AUS / Loslassen: EIN
Standardeinstellung:	Drücken: UM
Drücken: UM	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird der Zustand des EIN/AUS- Objektes invertiert und übertragen.
Drücken: EIN	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.).
Drücken: AUS	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.).
Drücken: EIN / Loslassen: AUS	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, so wird ein AUS-Telegramm gesendet.
Drücken: AUS / Loslassen: EIN	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, so wird ein EIN-Telegramm gesendet.

Hinweis: Der Parameter "Funktion Schalten" ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert "Schalten" gewählt wurde.

Die Funktion Dimmen legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 6...23 mit der Grundfunktion Dimmen betrieben werden:

Funktion Dimmen:	1 Tastenbedienung (kurz/lang: UM/dimmen UM) EIN/heller (kurz/lang) AUS/dunkler (kurz/lang)
Standardeinstellung:	1 Tastenbedienung (kurz/lang: UM/dimmen UM)
1 Tastenbedienung (kurz/lang: UM/dimmen UM)	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Zustand des EIN/AUS- Objektes invertiert und übertragen. Wird die entsprechende Taste lange gedrückt, so wird auf-/ oder abwärts (heller/dunkler) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Die jeweilige Richtung für das Dimmen wird ermittelt, indem die Richtung der letzten Betätigung der Taste umgekehrt wird.
EIN/heller (kurz/lang)	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird aufwärts (heller) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, wird der Dimmvorgang gestoppt.
AUS/dunkler (kurz/lang)	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird abwärts (dunkler) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, wird der Dimmvorgang gestoppt.

Hinweis: Der Parameter Funktion Dimmen ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Dimmen gewählt wurde.

Die Funktion Jalousie legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 6...23 mit der Grundfunktion Jalousie betrieben werden:

Funktion Jalousie:	AUF (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren) AB (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren) AUF (Beamit, kurz: Fahren/Stop, lang: Schritt/Stop) AB (Beamit, kurz: Fahren/Stop, lang: Schritt/Stop) 1 Tastenbedienung (kurz/lang: Fahren/Schritt)
Standardeinstellung:	1 Tastenbedienung (kurz/lang: Fahren/Schritt)
AUF (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)	EIB-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen aufwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so fährt die Jalousie nach oben (AUF/AB- Obj.).
AB (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)	EIB-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen abwärts verstellt (Schritt/Stop-Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so fährt die Jalousie nach unten (AUF/AB-Obj.).
AUF (Beamit, kurz: Fahren / Stop, lang: Schritt / Stop)	BEAMIT-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie nach oben (AUF/AB- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen aufwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war.
AB (Beamit, kurz: Fahren / Stop, lang: Schritt / Stop)	BEAMIT- Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie nach unten (AUF/AB- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen abwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war.
1 Tastenbedienung (kurz / lang: UM / Dimmen UM)	BEAMIT-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie (AUF/AB- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Die jeweilige Richtung für Fahren und Verstellen wird ermittelt, indem die Richtung der letzten Betätigung der Taste umgekehrt wird.

Hinweis: Der Parameter Funktion Jalousie ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Jalousie gewählt wurde.

Der Parameter "Erweiterte Funktionen Jalousie" ist nur dann verfügbar, wenn die "Bedienphilosophie" auf "2- Tastenbedienung" eingestellt ist. Weiter muss die "Funktion Taste" den Wert "Jalousie" aufweisen und die "Funktion Jalousie links" auf "AUF (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren)" oder "AB (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren)" konfiguriert sein.

Erweiterte Funktionen Jalousie:	Nicht aktiv fahren Beschattung (Doppelklick: Lang/kurz)
Standardeinstellung:	Nicht aktiv
Nicht aktiv	Die erweiterte Funktion ist nicht aktiviert
fahren Beschattung (Doppelklick: Lang/kurz)	Wird die entsprechende Taste erst lang (>0.5 sec), dann innerhalb einer Sekunde ein weiteres Mal kurz gedrückt, so wird über das AUF/AB, fahren Beschattung- Objekt ein AUF/AB- Telegramm gesendet.
Die Funktion Szene legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 6...23 mit der Grundfunktion Szene betrieben werden:

Funktion Szene:	Szene abrufen Szene abrufen / speichern
Standardeinstellung:	Szene abrufen
Szene abrufen	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der auf dem Aktor gespeicherte Szenenwert abgerufen (abrufen-Obj.). Der Parameter "Szenennummer (1..64)" definiert die entsprechende Szenennummer auf dem Aktor. Hinweis: Nicht alle Aktoren unterstützen die maximale Anzahl von 64 Szenen.
Szene abrufen / speichern	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der auf dem Aktor gespeicherte Szenenwert abgerufen (abrufen/speichern-Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird auf dem Aktor der Szenenwert neu gespeichert (abrufen/speichern-Obj.). Nach 3 Sekunden blinkt die LED, nach weiteren 3 Sekunden leuchtet die LED permanent, somit ist der Szenenwert nach 6 Sekunden gespeichert. Der Parameter "Szenennummer (1..64)" definiert die entsprechende Szenennummer auf dem Aktor. Hinweis: Nicht alle Aktoren unterstützen die maximale Anzahl von 64 Szenen.

Hinweis: Der Parameter Funktion Szene ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Szene gewählt wurde.

Die Funktion Wert legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 6...23 mit der Grundfunktion Wert betrieben werden:

Funktion Wert:	8bit Wert senden
Standardeinstellung:	8bit Wert senden
8bit Wert senden	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der 8bit Wert gesendet (senden-Obj.). Der Parameter "8bit Wert (0..255)" definiert den Wert.

Hinweis: Der Parameter Funktion Wert ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Wert gewählt wurde.

Der Parameter Funktion LED legt fest, wann die LED's der entsprechenden Tasten leuchten soll:

Funktion LED:	Nicht aktiv (immer ausgeschaltet) Orientierungslicht (immer eingeschaltet) Status Taste (internes Signal) Status Signal-LED-Objekt (externes Signal) Drücken: EIN / Loslassen: AUS (Feedback)
Standardeinstellung:	Nicht aktiv (immer ausgeschaltet)
Nicht aktiv (immer ausgeschaltet)	Die LED ist immer ausgeschaltet
Orientierungslicht (immer eingeschaltet)	Die LED ist immer eingeschaltet
Status Taste (internes Signal)	Die LED ist Geräte-intern mit dem 1.Taster-Objekt verknüpft (Gruppen-Adresse) des EIN/AUS –Obj.

Hinweis: Diese Funktion ist nur sinnvoll im Zusammenhang mit der Tastenfunktion "Schalten" oder "Dimmen"

Status Signal-LED-Objekt (externes Signal)	Wird auf das entsprechende Objekt anzeigen auf LED ein EIN-Telegramm gesendet, so leuchtet die LED. Wird auf das entsprechende Objekt anzeigen auf LED ein AUS-Telegramm gesendet, so erlischt die LED.
Drücken: EIN / Loslassen: AUS (Feedback)	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so leuchtet die LED.  Wird die entsprechende Taste losgelassen, so erlischt die LED.
Der Parameter LED Anzeigemodus legt fest, wie die LED leuchten soll:

LED Anzeigemodus:	Status normal Status invers Status normal blinkend Status invers blinkend
Standardeinstellung:	Status normal
Status normal	Die LED leuchtet, wenn am entsprechenden Objekt ein EIN-Telegramm anliegt.
Status invers	Die LED leuchtet, wenn am entsprechenden Objekt ein AUS-Telegramm anliegt.
Status normal blinkend	Die LED blinkt, wenn am entsprechenden Objekt ein EIN-Telegramm anliegt.
Status invers blinkend	Die LED blinkt, wenn am entsprechenden Objekt ein AUS-Telegramm anliegt.

Hinweis: Der Parameter "LED Anzeigemodus" ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion LED" der Wert "Status Taste (internes Signal)" oder "Status Signal-LED-Objekt (externes Signal)" gewählt wurde.

Der Parameter LED Farbe legt fest, mit welcher Farbe die LED leuchtet:

LED Farbe:	rot grün blau
Standardeinstellung:	blau
rot / grün / blau	Die LED leuchtet in der gewählten Farbe.
Der Parameter Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED legt fest, ob die LED übersteuert werden kann:

Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED:	Nein Ja
Standardeinstellung:	Nein
Nein	Die LED kann nicht übersteuert werden.
Ja	Die LED wird übersteuert, sobald am Objekt übersteuern/anzeigen auf LED das entsprechende Telegramm anliegt.

Hinweis: Der Parameter "Funktion LED übersteuerbar mit Objekt Signal-LED" kann nur dann verändert werden, wenn beim Parameter "Funktion LED" der Wert "Orientierungslicht (immer eingeschaltet)", "Status Taste (internes Signal)" oder "Drücken: EIN / Loslassen: AUS (Feedback)" gewählt wurde.

Der Parameter Signal-LED Anzeigemodus legt fest, wie die LED übersteuert werden soll:

Signal-LED Anzeigemodus:	Status normal Status invers Status normal blinkend Status invers blinkend
Standardeinstellung:	Status normal blinkend
Status normal	Die LED leuchtet und übersteuert somit die normale LED-Funktion, wenn am entsprechenden Objekt übersteuern/anzeigen auf LED ein EIN-Telegramm anliegt.
Status invers	Die LED leuchtet und übersteuert somit die normale LED-Funktion, wenn am entsprechenden Objekt übersteuern/anzeigen auf LED ein AUS-Telegramm anliegt.
Status normal blinkend	Die LED blinkt und übersteuert somit die normale LED-Funktion, wenn am entsprechenden Objekt übersteuern/anzeigen auf LED ein EIN-Telegramm anliegt.
Status invers blinkend	Die LED blinkt und übersteuert somit die normale LED-Funktion, wenn am entsprechenden Objekt übersteuern/anzeigen auf LED ein AUS-Telegramm anliegt.
Der Parameter Signal-LED Farbe legt fest, mit welcher Farbe die LED übersteuert wird:

Signal-LED Farbe:	rot grün blau
Standardeinstellung:	grün
rot / grün / blau	Die LED leuchtet in der gewählten Farbe.

>> Parameter Sperren allgemein (step by step)

<< Parameter


Parameter Sperren allgemein

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER SPERREN ALLGEMEIN

Die Parameterseite Sperren allgemein legt fest, ob und wie die Tasten über das Objekt Sperren Tasten (Obj. 24) gesperrt werden können:

Funktion Sperren Tasten:	nicht aktiv EIN = Sperren / AUS = Betrieb EIN = Betrieb / AUS = Sperren
Standardeinstellung:	nicht aktiv
nicht aktiv	Keine Tasten können gesperrt werden.
EIN = Sperren / AUS = Betrieb	Wird auf das Objekt Sperren Tasten (Nr.24) ein EIN-Telegramm gesendet, so werden die Tasten, abhängig vom Parameter "sperren Tasten", gesperrt. Wird auf das Objekt Sperren Tasten (Nr.24) ein AUS-Telegramm gesendet, so werden diese Tasten wieder entsperrt. Das Kommunikationsobjekt Nr.24 ist sichtbar.
EIN = Betrieb / AUS = Sperren	Wird auf das Objekt Sperren Tasten (Nr.24) ein AUS-Telegramm gesendet, so werden die Tasten, abhängig vom Parameter "sperren Tasten", gesperrt. Wird auf das Objekt Sperren Tasten (Nr.24) ein EIN-Telegramm gesendet, so werden diese Tasten wieder entsperrt. Das Kommunikationsobjekt Nr.24 ist sichtbar.
Die Funktion Verhalten bei Sperren Ereignis legt fest, ob und welche Telegramme gesendet werden, bevor die Tasten gesperrt werden.

Verhalten bei Sperren- Ereignis	Zustand halten und sperren EIN / AB, dann sperren AUS / AUS, dann sperren
Standardeinstellung	Zustand halten und sperren
Zustand halten und sperren	Lediglich die Taste wird gesperrt. Der Zustand des Aktors wird nicht verändert.
EIN / AB, dann sperren	Wird die Taste gesperrt, so wird an die entsprechende Gruppenadresse ein EIN- Telegramm (1 / DPT 1.001) gesendet und die Taste gesperrt.
AUS / AUS, dann sperren	Wird die Taste gesperrt, wird an die entsprechende Gruppenadresse ein AUS- Telegramm (0 / DPT 1.001) gesendet und die Taste gesperrt.

Hinweis: Das Telegram beim Sperren wird immer über die Gruppenadresse des Tasten-Objekts mit der niedrigsten Objekt-Nummer gesendet.
Das Telegramm wird nur über 1bit-Objekte gesendet. Hat das Objekt einen anderen Datentyp, wird kein Telegramm gesendet.

Die Funktion LED Anzeigemodus, wenn gesperrt legt fest, ob und wie die LED's reagieren wenn der Taster über das Objekt Sperren Tasten (Obj. 24) gesperrt worden ist:

Funktion LED Anzeigemodus, wenn gesperrt	nicht aktiv Sequenz: 3x blinken / 3x Pause
Standardeinstellung:	Sequenz: 3x blinken / 3x Pause
nicht aktiv	Wird die Taste über das Objekt sperren Tasten (Nr. 24) gesperrt, so wird dies keine Auswirkungen auf den Zustand der LED haben. Falls vorhanden und parametriert, wird die LED ihre "normale" Funktion anzeigen.
Sequenz: 3x blinken / 3x Pause	Wird die Taste über das Objekt sperren Tasten (Nr. 24) gesperrt, blinkt die LED mit einer speziellen Sperr- Blinksequenz.
Funktion LED Farbe	rot grün blau
Standardeinstellung:	rot
rot / grün / blau	Farbauswahl für die Anzeige der Sperrfunktion.

>> Parameter Sperren Tasten (step by step)

<< Parameter


Parameter Sperren Tasten

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER SPERREN TASTEN

Hinweis: Der nachfolgende Parameter ist jeweils einzeln für die Taste 2, links ... Taste 4, rechts verfügbar. Der Einfachheit halber ist die Parametrierung nur an einem Parameter beschrieben.
Die Parameter Taste X sind nur sichtbar, wenn der Parameter "Konfiguration Tasten" entsprechend eingestellt ist.

Der Parameter Sperren Tasten legt fest, welche der Tasten an der Sperrfunktion teilnehmen.

Teilnahme an der Funktion Sperren... Taste X	Ja Nein
Standardeinstellung:	Ja
Ja	Die entsprechende Taste kann über das Objekt sperren Tasten (Nr. 24) gesperrt werden.
Nein	Die entsprechende Taste kann nicht gesperrt werden.

Hinweis: Wird eine Taste gesperrt, so kann von dieser Taste aus kein Signal mehr abgesetzt werden, bis die Taste wieder entsperrt wird. Eine gesperrte Taste kann mittels LED gekennzeichnet werden. Siehe hierfür Sperren allgemein.

>> Parameter Helligkeit LED (step by step)

<< Parameter


Parameter Helligkeit LED

Inhalt >> Inhalt Taster >> Parameter >> PARAMETER HELLIGKEIT TASTEN

Der Parameter Helligkeit LED legt fest, wie hell die LED's bei Tag- / Nachtbetrieb leuchten.

LED Helligkeit bei Normalbetrieb:	100% ... 10%
Standardeinstellung:	100%
100% ... 10%	Die Leuchtstärke der LED im Normalbetrieb entspricht X % der maximal möglichen Leuchtstärke der LED
Funktion Nachtabsenkung:	nicht aktiv EIN = Nachtabsenkung aktiv / AUS = inaktiv EIN = inaktiv / AUS = Nachtabsenkung aktiv
Standardeinstellung:	nicht aktiv
nicht aktiv	Die LED's leuchten immer mit dem vorgegebenen Helligkeitswert der Funktion "LED Helligkeit bei Normalbetrieb"
	Hinweis: "nicht aktiv" ist nicht gleichzustellen mit "LED's leuchten nicht". Lediglich das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr 25) wird nicht eingeblendet und die Funktion Nachtabsenkung ist somit nicht verfügbar.
EIN = Nachtabsenkung aktiv / AUS = inaktiv	Wird auf das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr.25) ein EIN-Telegramm gesendet, so leuchten die LED's nur noch in der vorgegebenen Helligkeit der Funktion "LED Helligkeit bei Nachtabsenkung". Wird auf das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr.25) ein AUS-Telegramm gesendet, so werden die LED's wieder den Leucht- Wert der Funktion "LED Helligkeit bei Normalbetrieb" übernehmen. Das Kommunikationsobjekt Nr.25 ist sichtbar.
EIN = inaktiv / AUS = Nachtabsenkung aktiv	Wird auf das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr.25) ein AUS-Telegramm gesendet, so leuchten die LED's nur noch in der vorgegebenen Helligkeit der Funktion "LED Helligkeit bei Nachtabsenkung". Wird auf das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr.25) ein EIN-Telegramm gesendet, so werden die LED's wieder den Leucht- Wert der Funktion "LED Helligkeit bei Normalbetrieb" übernehmen. Das Kommunikationsobjekt Nr.25 ist sichtbar.
LED Helligkeit bei Nachtabsenkung:	100% ... 0%
Standardeinstellung:	50%
100% ... 0%	Die Leuchtstärke der LED bei Nachtabsenkung, aktiviert über das Objekt Helligkeit reduzieren (Nr 25), entspricht X % der Leuchtstärke der LED im Normalbetrieb.
<< Parameter


Inhalt IR-Teil
Inhalt IR-Tasten

Inhalt >> IR-Tasten

Kommunikationsobjekte

Parameter

IR-Fernbedienungen

<< Inhalt


Parameter

Inhalt >> Inhalt IR-Tasten >> PARAMETER

Sperren IR Tasten

Sperren IR Szene-Tasten

IR Taste 1 ... IR Taste 8

IR Szene-Taste 1...8

<< Inhalt IR-Tasten


Kommunikationsobjekte

Inhalt >> Inhalt IR-Tasten >> KOMMUNIKATIONSOBJEKTE

ETS-OBJEKTE:    >> Taster    >> Szene    >> IR TEIL

Obj.-Nr.:	Objekt-Name, Beschreibung
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	EIN/AUS, Schalten; EIN/AUS, Dimmen; AUF/AB, Jalousie; senden, Wert
	"EIN/AUS, Schalten": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten bei Schaltaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Schalten" aufweist. "EIN/AUS, Dimmen": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Schalten bei Dimmaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Dimmen" aufweist. "AUF/AB, Jalousie": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Fahren bei Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.008) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Jalousie" aufweist. "senden, Wert": (nur IR Taster, 471x) Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion Wert bei allen Arten von Aktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Byte (DPT 5.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Wert" aufweist.

Hinweis: Die Objekte sind je nach dem sichtbar, welche IR Tasten aktiviert sind. Die einzelnen IR Tasten können in den Parametern "IR Taste 1" ... "IR Taste 8" aktiviert werden.

Hinweis: Die gewünschte Funktionsart kann beim entsprechenden Parameter der einzelnen Tasten angewählt werden.

47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61	heller/dunkler, Dimmen; Schritt/Stop, Jalousie
	"heller/dunkler, Dimmen": Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion relativ Dimmen von Dimmaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 4 Bit (DPT 3.007) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Dimmen" aufweist. "Schritt/Stop, Jalousie": Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche die Funktion Verstellen von Jalousieaktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.009) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Jalousie" aufweist.
62 bis 69	abrufen/speichern, Szene
	"abrufen/speichern, Szene": (nur IR Taster, 471x) Das Objekt sendet Telegramme, welche die Funktion Szene bei allen Arten von Aktoren beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Byte (DPT 18.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Szene" aufweist. "abrufen Szene x": (nur IR Szenen-Taster, 376x) Das Objekt sendet und empfängt Telegramme, welche das Abrufen einer lokalen Szene (auf diesem Gerät) beeinflussen können. Objektdatentyp: 1 Bit (DPT 1.001) Das Objekt ist sichtbar, wenn der Parameter "Funktion Taste" den Wert "Szene" aufweist. Detailliertere Informationen zu der Funktion Szene finden Sie in der Hilfe unter:  Inhalt >> INHALT SZENE
24	"Sperren Tasten": Siehe Kommunikationsobjekte Taster


Parameter Sperren IR Tasten

Inhalt >> Inhalt IR-Tasten >> Parameter >> PARAMETER SPERREN IR TASTEN

Hinweis: Der nachfolgende Parameter ist jeweils einzeln für die IR Taste 1 ... IR Taste 8 verfügbar. Der Einfachheit halber ist die Parametrierung nur an einem Parameter beschrieben.
Die Parameter IR Taste X sind nur sichtbar, wenn die entsprechenden Tasten aktiviert sind.

Der Parameter Sperren IR Tasten legt fest, welche der Tasten an der Sperrfunktion teilnehmen.

Teilnahme an der Funktion Sperren... IR Taste X	Ja Nein
Standardeinstellung:	Ja
Ja	Die entsprechende Taste kann über das Objekt sperren Tasten (Nr. 24) gesperrt werden.
Nein	Die entsprechende Taste kann nicht gesperrt werden.

Hinweis: Wird eine Taste gesperrt, so kann von dieser Taste aus kein Signal mehr abgesetzt werden, bis die Taste wieder entsperrt wird. Eine gesperrte Taste kann mittels LED gekennzeichnet werden. Siehe hierfür Sperren allgemein.

<< Parameter


Parameter Sperren IR Szene-Tasten

Inhalt >> Inhalt IR-Tasten >> Parameter >> PARAMETER SPERREN IR SZENE-TASTEN

Hinweis: Der nachfolgende Parameter ist jeweils einzeln für die IR Szene-Taste 1 ... IR Szene-Taste 8 verfügbar. Der Einfachheit halber ist die Parametrierung nur an einem Parameter beschrieben.
Die Parameter IR Szene-Taste X sind nur sichtbar, wenn die entsprechenden Tasten aktiviert sind.

Der Parameter Sperren IR Szene-Tasten legt fest, welche der Tasten an der Sperrfunktion teilnehmen.

Teilnahme an der Funktion Sperren... IR Szene-Taste X	Ja Nein
Standardeinstellung:	Ja
Ja	Die entsprechende Taste kann über das Objekt sperren Tasten (Nr. 24) gesperrt werden.
Nein	Die entsprechende Taste kann nicht gesperrt werden.

Hinweis: Wird eine Taste gesperrt, so kann von dieser Taste aus kein Signal mehr abgesetzt werden, bis die Taste wieder entsperrt wird. Eine gesperrte Taste kann mittels LED gekennzeichnet werden. Siehe hierfür Sperren allgemein.

<< Parameter


Parameter IR Taste 1 ... IR Taste 8

Inhalt >> Inhalt IR-Tasten >> Parameter >> PARAMETER IR TASTE 1 ... IR TASTE 8

Hinweis: Für die Parametrierung der IR Taste 1 ... IR Taste 8 besteht jeweils eine eigene Parameterseite. Da jedoch alle Parameterseiten identisch aufgebaut sind, werden hier alle zusammen abgehandelt.

Hinweis: Abhängig von den Funktionen, welche den Tasten zugeordnet werden, sind die Kommunikationsobjekte 46...61 sichtbar oder verborgen.

Der Parameter Funktion IR Kanal legt fest, ob der IR Kanal aktiv ist:

Funktion IR Kanal	aktiv nicht aktiv
Standardeinstellung:	nicht aktiv
aktiv	Der IR Kanal kann verwendet werden. Die Kommunikations-Objekte sind sichtbar.
nicht aktiv	Dieser IR Kanal ist nicht aktiviert.

Der Parameter Funktion IR Taste legt die Grundfunktion einer Taste fest:

Funktion IR Taste	Schalten Dimmen Jalousie Wert
Standardeinstellung:	Schalten
Schalten	Die Taste hat die Grundfunktion Schalten. Mittels dem Parameter "Funktion Schalten" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Schalten ist sichtbar.
Dimmen	Die Taste hat die Grundfunktion Dimmen. Mittels dem Parameter "Funktion Dimmen" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Dimmen ist sichtbar.
Jalousie	Die Taste hat die Grundfunktion Jalousie. Mittels dem Parameter "Funktion Jalousie" kann noch die Bedienphilosophie definiert werden. Der Parameter Funktion Jalousie ist sichtbar.
Wert (nur IR Taster, 471x)	Die Taste hat die Grundfunktion Wert. Mittels dem Parameter "Funktion Wert" kann der Wert noch definiert werden. Der Parameter Funktion Wert ist sichtbar.

Die Funktion Schalten legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 46...61 mit der Grundfunktion Schalten betrieben werden:

Funktion Schalten:	Drücken: EIN/AUS/UM Drücken: EIN Drücken: AUS Drücken: EIN / Loslassen: AUS Drücken: AUS / Loslassen: EIN
Drücken: EIN/AUS/UM	1-Tastenbedienung-Sender:  Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird der Zustand des EIN/AUS- Objektes invertiert und übertragen.  2-Tastenbedienung-Sender:  Taste oben wie "Drücken: EIN"  Taste unten wie "Drücken: AUS" Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
Drücken: EIN	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Objektes.).  Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
Drücken: AUS	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Objektes.).  Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
Drücken: EIN / Loslassen: AUS	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Objektes.). Wird die Taste wieder losgelassen, so wird ein AUS-Telegramm gesendet.  Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
Drücken: AUS / Loslassen: EIN	Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Objektes.). Wird die Taste wieder losgelassen, so wird ein EIN-Telegramm gesendet.  Für diese Funktion verwendbare IR-Sender

Hinweis: Der Parameter "Funktion Schalten" ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion IR Taste" der Wert "Schalten" gewählt wurde.

Die Funktion Dimmen legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 46...61 mit der Grundfunktion Dimmen betrieben werden:

Funktion Dimmen:	EIN/AUS/UM, heller/dunkler/UM EIN/heller (kurz/lang) AUS/dunkler (kurz/lang)
EIN/AUS/UM, heller/dunkler/UM	1-Tastenbedienung-Sender:  Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Zustand des EIN/AUS- Objektes invertiert und übertragen. Wird die entsprechende Taste lange gedrückt, so wird auf-/ oder abwärts (heller/dunkler) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Die jeweilige Richtung für das Dimmen wird ermittelt, indem die Richtung der letzten Betätigung der Taste umgekehrt wird.  2-Tastenbedienung-Sender:  Taste oben wie "EIN/heller (kurz/lang)"  Taste unten wie "AUS/dunkler (kurz/lang)" Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
EIN/heller (kurz/lang)	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird ein EIN-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird aufwärts (heller) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, wird der Dimmvorgang gestoppt. Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
AUS/dunkler (kurz/lang)	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird ein AUS-Telegramm gesendet (EIN/AUS- Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird abwärts (dunkler) gedimmt (heller/dunkler- Obj.). Wird die Taste wieder losgelassen, wird der Dimmvorgang gestoppt. Für diese Funktion verwendbare IR-Sender

Hinweis: Der Parameter Funktion Dimmen ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion IR Taste" der Wert Dimmen gewählt wurde.

Die Funktion Jalousie legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 46...61 mit der Grundfunktion Jalousie betrieben werden:

Funktion Jalousie:	AUF/AB/UM (Beamit, kurz / lang: Fahren / Stop) AUF (Beamit, kurz: Fahren, lang: Fahren/Stop) AB (Beamit, kurz: Fahren, lang: Fahren/Stop)  AUF/AB (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren) AUF (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren) AB (EIB, kurz: Schritt/Stop, lang: Fahren)
AUF/AB/UM (Beamit, kurz / lang: Fahren / Stop)	BEAMIT-Bedienphilosophie:  1-Tastenbedienung-Sender:  Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie (AUF/AB- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Die jeweilige Richtung für Fahren und Verstellen wird ermittelt, indem die Richtung der letzten Betätigung der Taste umgekehrt wird. 2-Tastenbedienung-Sender:  Taste oben wie "AUF (Beamit, kurz: Fahren, lang: Fahren / Stop)"  Taste unten wie "AB (Beamit, kurz: Fahren, lang: Fahren / Stop)" Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
AUF (Beamit, kurz: Fahren, lang: Fahren / Stop)	BEAMIT-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie nach oben (AUF/AB- Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen aufwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) und die Jalousie fährt so lange dass gedrückt wird. Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
AB (Beamit, kurz: Fahren, lang: Fahren / Stop)	BEAMIT- Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so fährt die Jalousie nach unten (AUF/AB- Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen abwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) und die Jalousie fährt so lange dass gedrückt wird. Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
AUF/AB (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)	EIB-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so fährt die Jalousie (AUF/AB- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
AUF (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)	EIB-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen aufwärts verstellt (Schritt/Stop- Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so fährt die Jalousie nach oben (AUF/AB- Obj.). Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
AB (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)	EIB-Bedienphilosophie: Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der Winkel der Lamellen abwärts verstellt (Schritt/Stop-Obj.) oder die Jalousie wird gestoppt, falls diese zuvor in Bewegung war. Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so fährt die Jalousie nach unten (AUF/AB-Obj.). Für diese Funktion verwendbare IR-Sender
Die Funktion Wert legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 46...61 mit der Grundfunktion Wert betrieben werden:

Funktion Wert:	8bit Wert senden
Standardeinstellung:	8bit Wert senden
8bit Wert senden	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der 8bit Wert gesendet (senden-Obj.). Der Parameter "8bit Wert (0..255)" definiert den Wert.

Hinweis: Der Parameter Funktion Wert ist nur sichtbar, wenn beim Parameter "Funktion Taste" der Wert Wert gewählt wurde.

Die Parameter IR Gruppen Adresse und IR Geräte Adresse legen fest, auf welche IR Adresse der Kanal reagiert:

IR Gruppen Adresse	A ... G
IR Geräte Adresse	1 ... 8
A ... G + 1 ... 8	Die IR Adresse setzt sich aus einem alphabetischen und einem numerischen Parameter zusammen. Auf die eingestellte Adresse (z.B.: C5) reagiert der Kanal. Die IR Adresse muss mit derjenigen des zugehörigen Senders entsprechen.

<< Inhalt IR-Teil


Parameter IR Szene-Taste 1...8

Inhalt >> Inhalt IR-Tasten >> Parameter >> PARAMETER IR Szene-TASTE 1...8

nur IR Taster, 471x:

Die Funktion IR Szene X legt fest, mit welcher Bedienphilosophie die Kommunikationsobjekte 62...69 mit der Grundfunktion Szene betrieben werden:

Funktion Szene:	Szene abrufen Szene abrufen / speichern
Standardeinstellung:	Szene abrufen
Szene abrufen	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der auf dem Aktor gespeicherte Szenenwert abgerufen (abrufen-Obj.). Der Parameter "Szenennummer (1..64)" definiert die entsprechende Szenennummer auf dem Aktor. Hinweis: Nicht alle Aktoren unterstützen die maximale Anzahl von 64 Szenen.
Szene abrufen / speichern	Wird die entsprechende Taste kurz gedrückt, so wird der auf dem Aktor gespeicherte Szenenwert abgerufen (abrufen/speichern-Obj.). Wird die entsprechende Taste lang gedrückt, so wird auf dem Aktor der Szenenwert neu gespeichert (abrufen/speichern-Obj.). Nach 3 Sekunden blinkt die LED, nach weiteren 3 Sekunden leuchtet die LED permanent, somit ist der Szenenwert nach 6 Sekunden gespeichert. Der Parameter "Szenennummer (1..64)" definiert die entsprechende Szenennummer auf dem Aktor. Hinweis: Nicht alle Aktoren unterstützen die maximale Anzahl von 64 Szenen.

nur IR Szenen-Taster, 376x:

Funktion Szene:	Szene 1 abrufen / speichern  bis Szene 8 abrufen / speichern
Szene 1 abrufen / speichern bis  Szene 8 abrufen / speichern	Mit der entsprechenden Taste kann einer bestimmten Szene der 8 möglichen Szenen abgerufen, resp. gespeichert werden. Detailliertere Funktionsbeschreibungen zum abrufen und speichern finden Sie im Helpfile unter Funktionsbeschreibung.

Hinweis: Den möglichen acht Szenen die im Taster integriert sind, können acht IR-Szenenknöpfe zugeordnet werden. Mittels der Zuordnung verbindet man ein IR-Szenenknopf mit einer der acht Szenen des Tasters. Mit dem zugeordneten IR-Szenenknopf lässt sich danach die gewünschte Szene speichern und auslösen. Die bei Feller erhältlichen IR-Fernbedienungen (IR-Szenen-Handsender 3504.S.60.901 und IR-Mehrfachsender 3515.F.69.904) verfügen über maximum sieben Szenenknöpfe.

Hinweis: Tastenzuordnung IR-Szenen-Handsender 3504.S.60.901. (Schiebeschalter muss auf "Scene" eingestellt sein)

Knopf 1         = Szenenknopf 1
Knopf 2         = Szenenknopf 2
Knopf 3         = Szenenknopf 3
Knopf 4/OFF = Szenenknopf 4

Hinweis: Tastenzuordnung IR-Mehrfachsender 3515.F.69.904.

Knopf A      = Szenenknopf 1
Knopf B      = Szenenknopf 2
Knopf C      = Szenenknopf 3
Knopf OFF = Szenenknopf 4
Knopf D      = Szenenknopf 5
Knopf E      = Szenenknopf 6
Knopf F      = Szenenknopf 7


IR-Philosophie 1

IR-PHILOSOPHIE 1 >> IR-Philosophie 2 >> IR-Philosophie 3

IR-PHILOSOPHIE:    >> IR- PHILOSOPHIE 1    >> IR-Philosophie 2    >> IR-Philosophie 3

Drücken: EIN/AUS/UM

EIN/AUS/UM, heller/dunkler/UM

AUF/AB/UM, Beamit, kurz / lang: Fahren / Stop

Der Empfänger merkt, mit welcher Sendertyp ein Telegramm gesendet wurde und interpretiert dieses dem entsprechend.

Wird mittels Handsender oder Tisch- / Wandstation gesendet, dann wird der Zustand des entsprechenden EIB-Objektes invertiert und übertragen. (1-Tastenphilosophie)

Wird vom Mehrfachsender gesendet, dann ist die 2-Tastenphilosophie aktiv. (oben EIN; unten AUS)

Mögliche Sender:

IR-Tisch- und Wandsender	3504-1.XM61
IR-Handsender	3504.F.60.901
IR-Szenen-Handsender	3504.S.60.901
IR-Mehrfachsender	3515.F.69.904


IR-Philosophie 2

IR-Philosophie 1 >> IR-PHILOSOPHIE 2 >> IR-Philosophie 3

IR-PHILOSOPHIE:    >> IR-Philosophie 1    >> IR- PHILOSOPHIE 2    >> IR-Philosophie 3

Drücken: EIN

Drücken: AUS

Drücken: EIN / Loslassen: AUS

Drücken: AUS / Loslassen: EIN

EIN/heller (kurz/lang)

AUS/dunkler (kurz/lang)

AUF (Beamit, kurz: Fahren, lang: Fahren / Stop)

AB (Beamit, kurz: Fahren, lang: Fahren / Stop)

AUF (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)

AB (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)

Einem IR-Knopf wird ein fester Wert zugewiesen. Diese Zuordnung wird in der Konfiguration festgelegt.

Unabhängig vom Sender wird immer die 1-Tastenphilosophie verwendet. Wird die entsprechende Taste gedrückt, so wird ein EIN oder AUS –Telegramm gesendet. (Jalousie = hoch oder runter)

Der Mehrfachsender sendet immer das gleiche Signal, auch wenn eine Taste oben und unten gedrückt werden kann. (oben = unten)

Mögliche Sender:

IR-Tisch- und Wandsender	3504-1.XM61
IR-Handsender	3504.F.60.901
IR-Szenen-Handsender	3504.S.60.901
IR-Mehrfachsender	3515.F.69.904


IR-Philosophie 3

IR-Philosophie 1 >> IR-Philosophie 2 >> IR- PHILOSOPHIE 3

IR-PHILOSOPHIE:    >> IR-Philosophie 1    >> IR-Philosophie 2    >> IR- PHILOSOPHIE 3

AUF/AB (EIB, kurz: Schritt / Stop, lang: Fahren)

Es kann ausschliesslich 2-Tastenbedienung verwendet werden (keine 1-Tastenbedienung).

Mit dem IR-Mehrfachsender wird oben ein AUF, unten ein AB - Telegramm gesendet.

Mögliche Sender:

IR-Mehrfachsender	3515.F.69.904


IR-Fernbedienungen

Inhalt >> Inhalt IR-Tasten >> Parameter >> IR-FERNBEDIENUNGEN

Das Feller Sortiment verfügt heute über vier verschiedene IR-Fernbedienungen:

IR-Fernbedienungen	IR-Handsender IR-Szenen-Handsender  IR-Mehrfachsender IR-Tisch- und Wandsender
IR-Tisch- und Wandsender	3504-1.XM61 Quadratische vier-Kanal Tisch- / Wandstation, ohne Szenenfunktion.
IR-Handsender	3504.F.60.901 Handlicher vier-Kanal Sender,  ohne Szenefunktion
IR-Szenen-Handsender	3504.S.60.901 Handlicher vier-Kanal Sender,  mit vier Szenenknöpfen. (Schiebeschalter um zwischen Schalt- und Szenenfunktion zu wechseln)
IR-Mehrfachsender	3515.F.69.904 Grösserer acht-Kanal Sender, (Bei den acht Schaltknöpfen ist 2-Tastenbedienung möglich) mit sieben Szenenknöpfen. (Schalt und Szenenknöpfe sind separat)

<< Inhalt IR-Teil