Copyright: ® Feller AG, Oliver Tresch, 2002


Inhalt

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder PIR EIB

Bewegungsmelder PIR EIB

Bewegungsmelder PIR EIB Übersicht über Produkt und Applikationen

Bewegungsmelder PIR EIB Applikationen und Parameter


Bewegungsmelder PIR EIB

Abbildung 1: Verwendung des PIR EIB-Bewegungsmelders

Die PIR EIB-Bewegungsmelder werden in einer EIB-Installation als Befehlsgeber (Sensoren) zum zeitlich begrenzten Einschalten verschiedener Lasten verwendet. Dieses Einschalten kann in Abhängigkeit der Umgebungslichtintensität erfolgen.

Der PIR EIB-Bewegungsmelder kann manuell übersteuert werden, das heisst mittels eines Bustasters kann die eingestellte Einschaltzeit manuell gestartet oder vorzeitig gestoppt werden.

Der PIR EIB-Bewegungsmelder kann über einen Bustaster gesperrt werden, das heisst der Bewegungsmelder wird auf einem definierten Zustand eingefroren.

Mehrere PIR EIB-Bewegungsmelder können zusammengeschaltet werden, indem diese als Haupt-/ und Nebenstellen konfiguriert werden.

Der PIR EIB-Bewegungsmelder stellt zwei weitere Schaltobjekte zur Verfügung: Mit dem Nachlauf-Objekt kann eine Last verzögert eingeschaltet und nach einer festen Nachlaufzeit ausgeschaltet werden. Mit dem Dunkel/Hell-Objekt kann der interne Umgebungslichtzustand des PIR EIB-Bewegungsmelders auf dem Bus benutzt werden, um z.B. ein Nachtlicht anzusteuern.

Mit dem PIR EIB-Bewegungsmelder ist es möglich, das Einschaltobjekt und/oder das Nachlauf-Objekt zyklisch zu senden, wobei die Zykluszeit selbst gewählt werden kann.


Bewegungsmelder PIR EIB
Übersicht über Produkt und Applikationen

Mit den Bewegungsmeldern PIR EIB stehen 3 Applikationen zur Auswahl, die in der Feller-EIB-Produktdatenbank unter dem untenstehenden Produkteintrag (Produktfamilie und -typ) aufgerufen werden können:

Produktfamilie	Produkttyp
Phys. Sensoren	Bewegungsmelder
Produktname	Applikation	Kurzbeschreibung
Bewegungsmelder 180° PIR EIB 34180-EIB.E.xx	PIR Manuell EIN/AUS / Nebenstellen 01	EIN/AUS Manuell EIN/AUS Sperren Einzelgerät/Hauptstelle/Nebenstelle
	PIR Manuell EIN/AUS / Treppenhaus 01	EIN/AUS Manuell EIN/AUS Sperren Zyklisch senden
	PIR Nachlauf / Zyklisch Senden 01	EIN/AUS Nachlauf Sperren Dunkel/Hell Zyklisch senden

Nachdem Sie in der ETS2 den Bewegungsmelder PIR EIB als Produkt und anschliessend die gewünschte Applikation gewählt haben, können Sie Ihre Applikation gemäss nachstehenden Vorgaben parametrieren. Gehen Sie hierzu vor, wie dies im Benutzerhandbuch der ETS2 beschrieben ist. Um die zur Auswahl stehenden Parametereinstellungen zu erreichen, klicken Sie im Dialog Gerät bearbeiten auf die Schaltfläche Parameter oder im Menü Bearbeiten auf Parameter.... Dadurch gelangen Sie in das Dialogfenster Parameter bearbeiten.


Bewegungsmelder PIR EIB
Applikationen und Parameter

Bewegungsmelder PIR EIB Applikation PIR Manuell EIN/AUS / Nebenstellen 01

Bewegungsmelder PIR EIB Applikation PIR Manuell EIN/AUS / Treppenhaus 01

Bewegungsmelder PIR EIB Applikation PIR Nachlauf / Zyklisch Senden 01


Bewegungsmelder PIR EIB
Applikation PIR Manuell EIN/AUS / Nebenstellen 01

Anzahl der Objekte:	3

max. Anzahl Gruppenadressen + Zuordnungen:	17
(dynamische Tabellenverwaltung)

Eine Bewegungsdetektion oder eine Einwirkung auf den PIR EIB-Bewegungsmelder über das Manuell EIN/AUS-Objekt wird über das EIN/AUS-Objekt angezeigt.

Über das Manuell EIN/AUS-Objekt kann der PIR EIB-Bewegungsmelder mittels eines Tasters manuell gestartet oder vorzeitig gestoppt werden.

Abbildung 2: Anbindung eines Einfachtasters

Abbildung 3: Anbindung eines Zweifachtasters

Hinweis: In einem System, in dem ein PIR EIB-Bewegungsmelder und ein Bustaster auf den selben Aktor wirken, müssen die Bustaster mit dem Manuell EIN/AUS-Objekt des PIR EIB-Bewegungsmelders verbunden werden (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3). Die Taster dürfen nicht direkt mit dem Aktor verbunden werden!

Über das Sperren-Objekt wird der PIR EIB-Bewegungsmelder in seinem momentanen Zustand gesperrt.

siehe auch:

Bewegungsmelder PIR EIB  Parametereinstellungen Applikation PIR mit manuell EIN/AUS / Nebenstellen 01


Bewegungsmelder PIR EIB
Parametereinstellungen
Applikation PIR mit manuell EIN/AUS / Nebenstellen 01

Parameterseite: Allgemein

Der PIR EIB-Bewegungsmelder kann auf drei verschiedene Arten konfiguriert werden:

	Gerätekonfiguration:	Einzelgerät Hauptstelle Nebenstelle
	Standardeinstellung:	Einzelgerät
	Wird ein und derselbe Aktor von mehreren PIR EIB-Bewegungsmeldern geschaltet, so muss ein PIR EIB-Bewegungsmelder als Hauptstelle und die restlichen PIR EIB-Bewegungsmelder als Nebenstellen definiert werden. Dabei wird das Manuell EIN/AUS-Objekt der Hauptstelle mit den EIN/AUS-Objekten der Nebenstellen verbunden, der Aktor mit dem EIN/AUS-Objekt der Hauptstelle (siehe Abbildung 4). Die Einschaltzeit wird dann durch das Potentiometer Zeitverzögerung auf der Gerätevorderseite der Hauptstelle bestimmt. Wird nur ein einziger PIR EIB-Bewegungsmelder mit einem Aktor verbunden, so muss dieser als Einzelgerät konfiguriert werden.
Abbildung 4: Haupt-/ Nebenstellenkonzept

Hinweis: Die Einschaltzeit (EIN/AUS-Objekt) einer Nebenstelle wird intern auf das Minimum (ca. 2s) gesetzt, das heisst, das Potentiometer Zeitverzögerung an der Gerätevorderseite hat bei einer Nebenstelle keine Wirkung.
Die Funktion des Manuell EIN/AUS-Objektes bei einer Hauptstelle hat ebenfalls keine Wirkung.

Hinweis: Eine Nebenstelle sendet zyklisch Telegramme (ca. alle 4s) während der Detektion von Bewegung. Werden viele Nebenstellen verwendet, kann dies zu Problemen mit der Busbelastung führen. Ist dies der Fall, können die Nebenstellen alternativ auch mit der Applikation PIR Manuell EIN/AUS / Treppenhaus 01 realisiert werden, bei welcher das Sendeintervall eingestellt werden kann.

Hinweis: Ist ein PIR EIB-Bewegungsmelder als Haupt-/ oder Nebenstelle konfiguriert, so ist es nicht mehr möglich, diesen über das Manuell EIN/AUS-Objekt vorzeitig auszuschalten.

Das Verhalten des PIR EIB-Bewegungsmelders nach einem Spannungsunterbruch wird durch den Parameter Einschaltverzögerung nach Spannungsunterbruch bestimmt:

	Einschaltverzögerung nach Spannungs - unterbruch:	Nein 45s
	Standardeinstellung:	Nein
	Nein	Das EIN/AUS-Objekt schaltet nach einem Spannungsunterbruch für die eingestellte Einschaltzeit (jedoch für mindestens 20s) ein, falls die eingestellte Helligkeit dies zulässt. Wird innerhalb dieser Zeit eine Bewegung detektiert, so verlängern sich diese entsprechend.
	45s	Alle Funktionen werden für 45s gesperrt. Das EIN/AUS-Objekt schaltet nach den 45s ein, falls eine Bewegung detektiert wurde und die eingestellte Helligkeit dies zulässt.
Parameterseite: Objekt EIN/AUS

Der Parameter EIN/AUS-Objekt ist helligkeitsabhängig bestimmt das Schaltverhalten des PIR EIB-Bewegungsmelders gegenüber dem Umgebungslicht:

	EIN/AUS-Objekt ist helligkeitsabhängig:	Ja Nein
	Standardeinstellung:	Ja
	Ja	Der PIR EIB-Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung nur ein, wenn das Umgebungslicht dunkel genug ist. Die Schwelle für das Umgebungslicht wird mit dem Potentiometer Helligkeit auf der Gerätevorderseite eingestellt.
	Nein	Der PIR EIB-Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung unabhängig vom Umgebungslicht ein. Das Potentiometer Helligkeit auf der Gerätevorderseite ist wirkungslos.
Parameterseite: Objekt Manuell EIN/AUS

Der Parameter Funktion des Manuell EIN/AUS-Objektes legt das verwendete Bustasterkonzept (Ein-/ oder Zweitastenbedienung) fest:

	Funktion des Manuell EIN/AUS-Objektes:	UM (Eintastenbedienung) EIN/AUS (Zweitastenbedienung)
	Standardeinstellung:	UM (Eintastenbedienung)
	UM	Bei Empfang eines Telegramms (EIN oder AUS) über das Manuell EIN/AUS-Objekt, wechselt (invertiert) der PIR EIB-Bewegungsmelder den aktuellen Zustand des EIN/AUS-Objektes.
	EIN/AUS	Bei Empfang eines EIN-Telegramms über das Manuell EIN/AUS-Objekt, schaltet der PIR EIB-Bewegungsmelder ein. Bei Empfang eines AUS-Telegramms schaltet der PIR EIB-Bewegungsmelder aus. Entspricht das empfangene Telegramm dem aktuellen Zustand, wird die Einschaltzeit neu gestartet.
Der Parameter Objekt Manuell EIN/AUS hat ... Priorität als die Helligkeit legt fest, ob auch bei genügendem Umgebungslicht mittels eines Tasters eingeschaltet werden kann:

	Objekt Manuell EIN/AUS hat... Priorität als die Helligkeit	höhere tiefere
	Standardeinstellung:	höhere
	höhere	Der PIR EIB-Bewegungsmelder kann auch bei genügend Umgebungslicht mittels eines Tasters eingeschaltet werden.
	tiefere	Der PIR EIB-Bewegungsmelder kann bei genügend Umgebungslicht nicht mittels eines Tasters eingeschaltet werden.


Bewegungsmelder PIR EIB
Applikation PIR Manuell EIN/AUS / Treppenhaus 01

Anzahl der Objekte:	3

max. Anzahl Gruppenadressen + Zuordnungen:	16
(dynamische Tabellenverwaltung)

Eine Bewegungsdetektion oder eine Einwirkung auf den PIR EIB-Bewegungsmelder über das Manuell EIN/AUS-Objekt wird über das EIN/AUS-Objekt angezeigt.

Über das Manuell EIN/AUS-Objekt kann der PIR EIB-Bewegungsmelder mittels eines Tasters manuell gestartet oder vorzeitig gestoppt werden.

Abbildung 5: Anbindung eines Einfachtasters

Abbildung 6: Anbindung eines Zweifachtasters

Hinweis: In einem System, in dem ein PIR EIB-Bewegungsmelder und ein Bustaster auf den selben Aktor wirken, müssen die Bustaster mit dem Manuell EIN/AUS-Objekt des PIR EIB-Bewegungsmelders verbunden werden (siehe Abbildung 5 und Abbildung 6). Die Taster dürfen nicht direkt mit dem Aktor verbunden werden!

Über das Sperren-Objekt wird der PIR EIB-Bewegungsmelder in einem definierten Zustand gesperrt. Dieser Zustand wird über einen Parameter eingestellt.

Hinweis: Diese Applikation kann auch als Nebenstelle verwendet werden. Falls sehr viele Nebenstellen verwendet werden, kann bei dieser Applikation (anders als bei der Applikation PIR Manuell EIN/AUS / Nebenstellen 01) die Zeit für das zyklische Senden manuell eingestellt werden. Die Zeit ist so gross wie möglich zu wählen, um die Buslast so klein wie möglich zu halten.

siehe auch:

Bewegungsmelder PIR EIB  Parametereinstellungen Applikation PIR Manuell EIN/AUS / Treppenhaus 01


Bewegungsmelder PIR EIB
Parametereinstellungen
Applikation PIR Manuell EIN/AUS / Treppenhaus 01

Parameterseite: Allgemein

Das Verhalten des PIR EIB-Bewegungsmelders nach einem Spannungsunterbruch wird durch den Parameter Einschaltverzögerung nach Spannungsunterbruch bestimmt:

	Einschaltverzögerung nach Spannungs - unterbruch:	Nein 45s
	Standardeinstellung:	Nein
	Nein	Das EIN/AUS-Objekt schaltet nach einem Spannungsunterbruch für die eingestellte Einschaltzeit (jedoch für mindestens 20s) ein, falls die eingestellte Helligkeit dies zulässt. Wird innerhalb dieser Zeit eine Bewegung detektiert, so verlängert sich die Einschaltzeit entsprechend.
	45s	Alle Funktionen werden für 45s gesperrt. Das EIN/AUS-Objekt schaltet nach den 45s ein, falls eine Bewegung detektiert wurde und die eingestellte Helligkeit dies zulässt.
Parameterseite: Objekt EIN/AUS

Der Parameter EIN/AUS-Objekt ist helligkeitsabhängig bestimmt das Schaltverhalten des PIR EIB-Bewegungsmelders gegenüber dem Umgebungslicht:

	EIN/AUS-Objekt ist helligkeitsabhängig:	Ja Nein
	Standardeinstellung:	Ja
	Ja	Der PIR EIB-Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung nur ein, wenn das Umgebungslicht dunkel genug ist. Die Schwelle für das Umgebungslicht wird mit dem Potentiometer Helligkeit auf der Gerätevorderseite eingestellt.
	Nein	Der PIR EIB-Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung unabhängig vom Umgebungslicht ein. Das Potentiometer Helligkeit auf der Gerätevorderseite ist wirkungslos.
Der Parameter Zyklisch Senden EIN/AUS-Objekt legt fest, ob das EIN/AUS-Objekt periodisch gesendet wird:

	Zyklisches Senden EIN/AUS-Objekt:	Ja Nein
	Standardeinstellung:	Nein
	Ja	Bei Bewegung und während der Einschaltzeit werden periodisch EIN-Telegramme über das EIN/AUS-Objekt gesendet. Ist die Einschaltzeit abgelaufen, wird kein weiteres Telegramm gesendet, auch kein AUS-Telegramm! (Diese Art des zyklischen Sendens kann zur Ansteuerung von Treppenhausautomaten verwendet werden.)
	Nein	Bei Bewegung wird ein EIN-Telegramm über das EIN/AUS-Objekt gesendet. Ist die Einschaltzeit abgelaufen, wird ein AUS-Telegramm gesendet.
Wird Zyklisch Senden EIN/AUS-Objekt = Ja gewählt, sind die folgenden zwei Parameter zusätzlich sichtbar.

Die Telegrammwiederholzeit beim zyklischen Senden wird durch die beiden Parameter Faktor und Zeitbasis bestimmt:

	Faktor	8 ... 255
	Standardeinstellung:	77
	Zeitbasis:	0.13s 2.1s 33s
	Standardeinstellung:	0.13s
Der Parameter Faktor kann Werte zwischen 8 und 255 annehmen, der Parameter Zeitbasis die drei Werte 0.13s, 2.1s und 33s (s = Sekunden).
Die Telegrammwiederholzeit berechnet sich nach folgender Formel:

Telegrammwiederholzeit = Faktor x Zeitbasis

Hinweis: Sind im ganzen EIB-System viele Geräte vorhanden, die zyklisch Telegramme senden, kann dies zu einer Überlastung des Buses führen. Die Telegrammwiederholzeit sollte in einem solchen Fall so gross wie möglich gewählt werden.

Parameterseite: Objekt Manuell EIN/AUS

Der Parameter Funktion des Manuell EIN/AUS-Objektes legt das verwendete Bustasterkonzept (Ein-/ oder Zweitastenbedienung) fest:

	Funktion des Manuell EIN/AUS-Objektes:	UM (Eintastenbedienung) EIN/AUS (Zweitastenbedienung)
	Standardeinstellung:	UM (Eintastenbedienung)
	UM	Bei Empfang eines Telegramms (EIN oder AUS) über das Manuell EIN/AUS-Objekt, wechselt (invertiert) der PIR EIB-Bewegungsmelder den aktuellen Zustand des EIN/AUS-Objektes.
	EIN/AUS	Bei Empfang eines EIN-Telegramms über das Manuell EIN/AUS-Objekt, schaltet der PIR EIB-Bewegungsmelder ein. Bei Empfang eines AUS-Telegramms schaltet der PIR EIB-Bewegungsmelder aus. Entspricht das empfangene Telegramm dem aktuellen Zustand, wird die Einschaltzeit neu gestartet.
Parameterseite: Objekt Sperren

Der Parameter Funktion des Sperren-Objektes legt die Art der Sperrung fest.

	Funktion des Sperren-Objektes:	Zustand Objekt EIN/AUS halten und sperren Objekt EIN/AUS = EIN, dann sperren Objekt EIN/AUS = AUS, dann sperren
	Standardeinstellung:	Zustand Objekt EIN/AUS halten und sperren
	Zustand Objekt EIN/AUS halten und sperren	Der aktuelle Zustand des Bewegungsmelders wird gehalten und gesperrt.
	Objekt EIN/AUS = EIN, dann sperren	Unabhängig vom aktuellen Zustand wird der PIR EIB-Bewegungsmelder eingeschaltet und gesperrt.
	Objekt EIN/AUS = AUS, dann sperren	Unabhängig vom aktuellen Zustand wird der PIR EIB-Bewegungsmelder ausgeschaltet und gesperrt.  (Auch bei zyklisch Senden EIN/AUS-Objekt = Ja  wird ein einziges AUS-Telegramm gesendet, falls nicht schon ausgeschaltet war.)
Hinweis: Wird der PIR EIB-Bewegungsmelder entsperrt, wird sofort der aktuelle Zustand nachgeführt. Das heisst, wenn innerhalb der Einschaltzeit vor dem Entsperren Bewegung detektiert wurde, schaltet der PIR EIB-Bewegungsmelder ein (oder bleibt eingeschaltet). Wurde innerhalb der Einschaltzeit vor dem Entsperren keine Bewegung detektiert, schaltet der PIR EIB-Bewegungsmelder aus (oder bleibt ausgeschaltet).

Der Parameter Ansteuerung des Sperren-Objektes legt fest, mit welchem Objektwert der PIR EIB-Bewegungsmelder gesperrt wird.

	Ansteuerung des Sperren-Objektes:	EIN = gesperrt, AUS = Betrieb EIN = Betrieb, AUS = gesperrt
	Standardeinstellung:	EIN = gesperrt, AUS = Betrieb
	EIN = gesperrt, AUS = Betrieb	Der PIR EIB-Bewegungsmelder wird gesperrt, indem auf das Objekt Sperren der Wert EIN gesendet wird. Andernfalls herrscht normaler Betrieb.
	EIN = Betrieb, AUS = gesperrt	Der PIR EIB-Bewegungsmelder wird gesperrt, indem auf das Objekt Sperren der Wert AUS gesendet wird. Andernfalls herrscht normaler Betrieb.
Hinweis: Wird EIN = Betrieb, AUS = gesperrt beim Sperren-Objekt gewählt, muss beachtet werden, dass nach einem Spannungsunterbruch der PIR EIB-Bewegungsmelder automatisch gesperrt ist.


Bewegungsmelder PIR EIB
Applikation PIR Nachlauf / Zyklisch Senden 01

Anzahl der Objekte:	4

max. Anzahl Gruppenadressen + Zuordnungen:	18
(dynamische Tabellenverwaltung)

Eine Bewegungsdetektion wird über das EIN/AUS-Objekt angezeigt.

Das Nachlauf-Objekt zeigt eine Bewegungsdetektion mit ca. 5s Verzögerung an, und sendet ein AUS-Telegramm ca. 2min nach der letzten Bewegungsdetektion.

Über das Sperren-Objekt  wird der PIR EIB-Bewegungsmelder in seinem momentanen Zustand gesperrt.

Das Dunkel/Hell-Objekt zeigt die über die eingebauten Lichtsensoren gemessene Umgebungslichtintensität an.

siehe auch:

Bewegungsmelder PIR EIB Parametereinstellungen Applikation PIR mit Nachlauf / Zykl. Senden 01


Bewegungsmelder PIR EIB
Parametereinstellungen
Applikation PIR mit Nachlauf / Zykl. Senden 01

Parameterseite: Allgemein

Das Verhalten des PIR EIB-Bewegungsmelders nach einem Spannungsunterbruch wird durch den Parameter Einschaltverzögerung nach Spannungsunterbruch bestimmt:

	Einschaltverzögerung nach Spannungs unterbruch:	Nein 45s
	Standardeinstellung:	Nein
	Nein	Das EIN/AUS-Objekt schaltet nach einem Spannungsunterbruch für die eingestellte Einschaltzeit (jedoch für mindestens 20s) ein, falls die eingestellte Helligkeit dies zulässt. Wird innerhalb dieser Zeit eine Bewegung detektiert, so verlängert sich diese Zeit entsprechend. Das Nachlauf-Objekt schaltet nach einem Spannungsunterbruch für ca. 2min ein. Werden innerhalb dieser Zeit Bewegungen detektiert, so schaltet der Nachlauf ca. 2min nach der letzten Bewegungsdetektion aus.
	45s	Alle Funktionen werden für 45s gesperrt. Das EIN/AUS-Objekt schaltet nach den 45s ein, falls eine Bewegung detektiert wurde und die eingestellte Helligkeit dies zulässt. Das Nachlauf-Objekt schaltet nach den 45s für ca. 1min 15s ein. Werden innerhalb dieser Zeit Bewegungen detektiert, so schaltet der Nachlauf ca. 2min nach der letzten Bewegungsdetektion aus.
Parameterseite: Zyklisches Senden

Der Parameter Zyklisch Senden EIN/AUS-Objekt legt fest, ob das EIN/AUS-Objekt periodisch gesendet wird:

	Zyklisches Senden EIN/AUS-Objekt:	Ja Nein
	Standardeinstellung:	Nein
	Ja	Bei Bewegung und während der Einschaltzeit werden periodisch EIN-Telegramme über das EIN/AUS-Objekt gesendet, andernfalls AUS-Telegramme.
	Nein	Bei Bewegung wird ein EIN-Telegramm über das EIN/AUS-Objekt gesendet. Ist die Einschaltzeit abgelaufen, wird ein AUS-Telegramm gesendet.
Der Parameter Zyklisch Senden Nachlauf-Objekt legt fest, ob das Nachlauf-Objekt periodisch gesendet wird:

	Zyklisches Senden Nachlauf-Objekt:	Ja Nein
	Standardeinstellung:	Nein
	Ja	Ca. 5s nach einer Bewegungsdetektion, während und ca. 2min. über die Einschaltzeit hinaus werden periodisch EIN-Telegramme über das Nachlauf-Objekt gesendet, andernfalls AUS-Telegramme.
	Nein	Ca. 5s nach einer Bewegungsdetektion wird ein EIN-Telegramm über das Nachlauf-Objekt gesendet. Ist die Einschaltzeit und weitere ca. 2min. abgelaufen, wird ein AUS-Telegramm gesendet.
Die Telegrammwiederholzeit beim zyklischen Senden wird durch die beiden Parameter Faktor und Zeitbasis bestimmt:

	Faktor	8 ... 255
	Standardeinstellung:	77
	Zeitbasis:	0.13s 2.1s 33s
	Standardeinstellung:	0.13s
Der Parameter Faktor kann Werte zwischen 8 und 255 annehmen, der Parameter Zeitbasis die drei Werte 0.13s, 2.1s und 33s (s = Sekunden).
Die Telegrammwiederholzeit berechnet sich nach folgender Formel:

Telegrammwiederholzeit = Faktor x Zeitbasis

Hinweis: Sind im ganzen EIB-System viele Geräte vorhanden, die zyklisch Telegramme senden, kann dies zu einer Überlastung des Buses führen. Die Telegrammwiederholzeit sollte in einem solchen Fall so gross wie möglich gewählt werden.

Parameterseite: Objekt EIN/AUS

Der Parameter Einschaltzeit legt fest, wie die Einschaltzeit eingestellt wird:

	Einschaltzeit:	Potentiometer Minimum (ca. 2s)
	Standardeinstellung:	Potentiometer
	Potentiometer	Die Einschaltzeit des PIR EIB-Bewegungsmelders wird über das Potentiometer Zeitverzögerung auf der Gerätevorderseite eingestellt.
	Minimum	Die Einschaltzeit des PIR EIB-Bewegungsmelders wird fest auf das Minimum von ca. 2s eingestellt.
Der Parameter EIN/AUS-Objekt ist helligkeitsabhängig bestimmt das Schaltverhalten des PIR EIB-Bewegungsmelders gegenüber dem Umgebungslicht:

	EIN/AUS-Objekt ist helligkeitsabhängig:	Ja Nein
	Standardeinstellung:	Ja
	Ja	Der PIR EIB-Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung nur ein, wenn das Umgebungslicht dunkel genug ist. Die Schwelle für das Umgebungslicht wird mit dem Potentiometer Helligkeit auf der Gerätevorderseite eingestellt.
	Nein	Der PIR EIB-Bewegungsmelder schaltet bei Bewegung unabhängig vom Umgebungslicht ein. Das Potentiometer Helligkeit auf der Gerätevorderseite ist wirkungslos.
Parameterseite: Objekt Sperren

Der Parameter Funktion des Sperren-Objektes legt fest, mit welchem Objektwert der PIR EIB-Bewegungsmelder gesperrt wird:

	Funktion des Sperren-Objektes:	AUS = Betrieb, EIN = gesperrt EIN = Betrieb, AUS = gesperrt
	Standardeinstellung:	AUS = Betrieb, EIN = gesperrt
	AUS = Betrieb, EIN = gesperrt	Der PIR EIB-Bewegungsmelder wird gesperrt, indem auf das Objekt Sperren der Wert EIN gesendet wird. Andernfalls herrscht normaler Betrieb.
	EIN = Betrieb, AUS = gesperrt	Der PIR EIB-Bewegungsmelder wird gesperrt, indem auf das Objekt Sperren der Wert AUS gesendet wird. Andernfalls herrscht normaler Betrieb.
Hinweis: Wird EIN = Betrieb, AUS = gesperrt beim Sperren-Objekt gewählt, muss beachtet werden, dass nach einem Spannungsunterbruch der PIR EIB-Bewegungsmelder automatisch gesperrt ist.

Parameterseite: Objekt Dunkel/Hell

Der Parameter Funktion des Dunkel/Hell-Objektes zeigt die Helligkeit des Umgebungslichts an:

	Funktion des Dunkel/Hell-Objektes:	AUS = Hell, EIN = Dunkel EIN = Hell, AUS = Dunkel
	Standardeinstellung:	AUS = Hell, EIN = Dunkel
	AUS = Hell, EIN = Dunkel	Der PIR EIB-Bewegungsmelder zeigt mit dem Objektwert EIN an, dass die Helligkeit des Umgebungslichts dunkel ist. AUS zeigt hell an.
	EIN = Hell, AUS = Dunkel	Der PIR EIB-Bewegungsmelder zeigt mit dem Objektwert AUS an, dass die Helligkeit des Umgebungslichts dunkel ist. EIN zeigt hell an.