Copyright: ® Feller AG, Oliver Tresch, 2002


Sommaire

Détecteur de mouvement infrarouge passif PIR EIB

Détecteur de mouvement PIR EIB

Détecteur de mouvement PIR EIB aperçu des produits et des applications

Détecteur de mouvement PIR EIB applications et paramètres


Détecteur de mouvement PIR EIB

Figure 1: utilisation du détecteur de mouvement PIR EIB

Les détecteurs de mouvement PIR Powernet EIB sont utilisés comme émetteurs d'ordres dans une installation EIB pour l'enclenchement limité dans le temps de différentes charges. Cet enclenchement peut être rendu dépendant de l'intensité de l'éclairage ambiant.

Le détecteur de mouvement PIR Powernet EIB peut être surpassé par un ordre manuel, autrement dit, on peut avec un poussoir de bus lancer manuellement la durée d'enclenchement ou la stopper prématurément.

Le détecteur de mouvement PIR EIB peut être verrouillé par un poussoir de bus, autrement dit le détecteur de mouvement est gelé sur un état défini.

Plusieurs détecteurs de mouvement PIR EIB peuvent être interconnectés, en les configurant comme poste principal et poste secondaire .

Le détecteur de mouvement PIR EIB propose deux objets de commutation supplémentaires: Avec l'objet de poursuite on peut enclencher une charge après une certaine temporisation et la déclencher après un temps de poursuite déterminé. Avec l'objet clair/ sombre on peut utiliser l'état d'éclairage ambiant interne du détecteur de mouvement PIR EIB sur le bus, p. ex. pour enclencher un éclairage nocturne

Il est aussi possible avec le détecteur de mouvement PIR EIB d'émettre cycliquement l'objet d'enclenchement et/ ou l'objet de poursuite, le temps de cycle pouvant être choisi.


Détecteur de mouvement PIR EIB
aperçu des produits et des applications

Avec les détecteurs de mouvement PIR EIB, on dispose de 3 applications à choix, qui peuvent être appelées dans la base de données produits Feller EIB avec l'entrée de produit ci-dessous (nom et type de produit):

Famille de produits	Type de produit
Capteur phys.	Détecteur de mouvement
Nom de produit	Application	Description succincte
Détecteur de mouvement 180° PIR EIB 34180-EIB.E.xx	PIR avec ENCL./DECL. manuel / postes secondaires 01	ENCL./DECL. ENCL./DECL. manuel Verrouiller Appareil isolé/ poste principal/ poste secondaire
	PIR avec ENCL./DECL. manuel / cage d'escalier 01	ENCL./DECL. ENCL./DECL. manuel Verrouiller Envoi cyclique
	Poursuite PIR / envoi cyclique 01	ENCL./DECL. Poursuite Verrouiller Clair / sombre Envoi cyclique

Après avoir choisi dans ETS2 le détecteur de mouvement PIR EIB comme produit et ensuite l'application voulue, vous pouvez paramétrer votre application selon les indications ci-dessous. Procédez conformément à la description du manuel utilisateur de l'ETS2. Pour atteindre les réglages de paramètres accessibles, cliquez dans le dialogue Traitement d'appareil  sur le bouton  Paramètres ou dans le menu Traitement des paramètres. Vous arrivez ainsi dans la fenêtre de dialogue Traitement des paramètres.


Détecteur de mouvement PIR EIB
applications et paramètres

Détecteur de mouvement PIR EIB application PIR ENCL./DECL: manuel / poste secondaire 01

Détecteur de mouvement PIR EIB application PIR ENCL./DECL: manuel / cage d'escalier 01

Détecteur de mouvement PIR EIB application poursuite PIR / envoi cyclique 01


Détecteur de mouvement PIR EIB
application PIR ENCL./DECL: manuel / poste secondaire 01

Nombre d'objets:	3

Nombre maxi. d'adresses de groupes + affectations:	17
(gestion dynamique de tableau)

Une détection de mouvement ou une action sur le détecteur de mouvement PIR EIB par l'objet ENCL./DECL. manuel est indiqué par l'objet ENCL./DECL.

L'objet ENCL./DECL. manuel peut lancer le détecteur de mouvement PIR EIB manuellement ou l'arrêter prématurément avec un poussoir.

Figure2: Connexion d'un poussoir unique

Figure 3: Connexion d'un poussoir double

REMARQUE: Dans un système dans lequel un détecteur de mouvement PIR EIB et un poussoir de bus agissent sur le même acteur, les poussoirs de bus doivent être reliés à l'objet ENCL./DECL. manuel du détecteur de mouvement PIR EIB (voir figure 2 et figure 3) Les poussoirs ne doivent pas être connectés directement sur l'acteur !

Avec l'objet Verrouillage, le détecteur de mouvement PIR EIB est "gelé" dans son état momentané.

voir aussi:

Détecteur de mouvement PIR EIB  Réglages des paramètres Application PIR avec ENCL./DECL. manuel / postes secondaires 01


Détecteur de mouvement PIR EIB
Réglages des paramètres
Application PIR avec ENCL./DECL. manuel / postes secondaires 01

Page paramètre: général

Le détecteur de mouvement PIR EIB peut être configuré de trois manières différentes:

	Configuration d'appareil:	appareil isolé poste principal poste secondaire
	Réglage standard:	appareil isolé
	Si un seul et même acteur est asservi par plusieurs détecteurs de mouvement PIR EIB, un détecteur de mouvement PIR EIB devra être défini comme poste principal, tous les autres détecteurs de mouvement PIR EIB comme postes secondaires. On relie  l'objet ENCL./DECL. manuel  du poste principal avec les  objets ENCL./DECL. des postes secondaires et l'acteur avec  l'objet ENCL./DECL  du poste principal (voir figure 4). La durée d'enclenchement est alors déterminée par le potentiomètre Temporisation sur la face avant de l'appareil du poste principal. Si un seul détecteur de mouvement PIR EIB est connecté sur un acteur, celui-ci devra être configuré comme appareil isolé.
Figure4: Conception poste principal/secondaire

Remarque: La durée d'enclenchement  (objet ENCL./DECL.) d'un poste secondaire est fixée de manière interne à la valeur minimum (env. 2s), cela signifie que le potentiomètre Temporisation sur l'avant de l'appareil n'a aucun effet sur le poste secondaire.
L'objet ENCL./DECL. manuel  n'a également aucune fonction sur un poste principal.

Remarque: Un poste secondaire procède à un envoi cyclique  de télégrammes (env. toutes les 4s) durant la détection de mouvements. L'utilisation d'un grand nombre de postes secondaires peut poser des problèmes quant à la sollicitation du bus. Dans ce cas, il est possible de réaliser les postes secondaires avec l'application ENCL./DECL. manuel PIR / cage d'escalier 01 sur laquelle un réglage des intervalles d'envoi est réglable.

Remarque: si un détecteur de mouvement PIR EIB est configuré comme poste principal ou secondaire, il n'est plus possible de le déclencher prématurément par l'objet ENCL./DECL. manuel.

Le comportement du détecteur de mouvement PIR EIB est fixé par le paramètre Temporisation d'enclenchement après interruption d'alimentation:

	Temporisation d'enclenchement après interruption d'alimentation:	non 45s
	Réglage standard:	non
	non	Après une interruption de tension d'alimentation, l'objet ENCL./DECL. enclenche pendant la durée d'enclenchement réglée  (mais au moins pendant 20 s) si le seuil de luminosité choisi le permet. Si un mouvement est détecté pendant ce temps, la durée d'enclenchement se prolonge d'autant.
	45s	Toutes les fonctions sont verrouillées pendant 45 sec. ENCL./DECL. enclenche après 45 sec. si un mouvement a été détecté et si le seuil de luminosité choisi le permet.
Page paramètre: objet ENCL./DECL:

Le paramètre  objet ENCL./DECL dépend de l'éclairage  et détermine le comportement du détecteur de mouvement EIB PIR à l'égard de l'éclairage ambiant:

	Objet ENCL./DECL. dépendant de l'éclairage ambiant:	oui non
	Réglage standard:	oui
	oui	Le détecteur de mouvement PIR EIB ne déclenche en cas de mouvement que si l'éclairage ambiant est assez sombre. Le seuil de déclenchement de l'éclairage ambiant se règle à l'aide du potentiomètre Luminosité sur l'avant de l'appareil.
	non	Le détecteur de mouvement PIR EIB ne déclenche en cas de mouvement indépendamment de l'éclairage ambiant Le potentiomètre Luminosité sur l'avant de l'appareil n'a aucun effet.
Page paramètre: objet ENCL./DECL. manuel

Le paramètre Fonction de l'objet ENCL./DECL. manuel détermine le concept de touche bus utilisé (Commande à une/deux touches):

	Fonction de l'objet ENCL./DECL. manuel:	INV (commande à 1 touche) ENCL./DECL. (commande à 2 touches)
	Réglage standard:	INV (commande à 1 touche)
	INV	Lors de la réception d'un télégramme  (ENCL. ou DECL.) via l'objet ENCL./DECL. manuel, le détecteur de mouvement PIR EIB inverse l'état actuel de l'objet ENCL./DECL.
	ENCL./DECL.	Lors de la réception d'un télégramme ENCL. via l'objet ENCL./DECL. manuel, le détecteur de mouvement PIR EIB enclenche. Lors de la réception d'un télégramme DECL., le détecteur de mouvement PIR EIB déclenche. Si le télégramme reçu correspond à l'état actuel, la durée d'enclenchement  sera relancée.
Le paramètre objet ENCL./DECL. manuel. a priorité ... sur la luminosité détermine si on peut enclencher avec un poussoir même si l'éclairage est suffisant::

	Objet ENCL./DECL. manuel . a priorité ... sur la luminosité	plus haute plus basse
	Réglage standard:	plus haute
	plus haute	Le détecteur de mouvement PIR EIB peut également être enclenché à l'aide d'une touche, même si l'éclairage ambiant est suffisant.
	plus basse	Le détecteur de mouvement PIR EIB ne peut pas être enclenché à l'aide d'une touche, même si l'éclairage ambiant est suffisant.


Détecteur de mouvement PIR EIB
application PIR ENCL./DECL: manuel / cage d'escalier 01

Nombre d'objets:	3

Nombre maxi. d'adresses de groupes + affectations:	16
(gestion dynamique de tableau)

Une détection de mouvement ou une action sur le détecteur de mouvement PIR EIB par l'objet ENCL./DECL. manuel est indiqué par l'objet ENCL./DECL.

L'objet ENCL./DECL. manuel peut lancer le détecteur de mouvement PIR EIB manuellement ou l'arrêter prématurément avec un poussoir.

Figure 5: Connexion d'un poussoir unique

Figure 6: Connexion d'un poussoir double

Remarque: Dans un système dans lequel un détecteur de mouvement PIR EIB et un poussoir de bus agissent sur le même acteur, les poussoirs de bus doivent être reliés à l'objet ENCL./DECL. manuel du détecteur de mouvement PIR EIB (voir figure 5 et figure 6) Les poussoirs ne doivent pas être connectés directement sur l'acteur !

Avec l'objet Verrouillage, le détecteur de mouvement PIR EIB est "gelé" dans un état défini. Cet état est réglé par un paramètre.

Remarque: Cette application peut aussi être utilisée comme poste secondaire. En cas d'utilisation d'un grand nombre de postes secondaires, la durée d'envoi cyclique sur cette application peut être réglée manuellement (contrairement à l'application PIR ENCL./DECL. manuel / poste secondaire 01) . La durée devra être choisie aussi grande que possible afin de réduire la sollicitation du bus à un minimum.

voir aussi:

Détecteur de mouvement PIR EIB  Réglages des paramètres Application PIR avec ENCL./DECL. manuel. / cage d'escalier 01


Détecteur de mouvement PIR EIB
Réglages des paramètres
Application PIR avec ENCL./DECL. manuel. / cage d'escalier 01

Page paramètre: général

Le comportement du détecteur de mouvement PIR EIB est fixé par le paramètre Temporisation d'enclenchement après interruption d'alimentation:

	Temporisation d'enclenchement après interruption d'alimentation:	non 45s
	Réglage standard:	non
	non	Après une interruption de tension d'alimentation, l'objet ENCL./DECL. enclenche pendant la durée d'enclenchement réglée (mais au moins pendant 20 s) si le seuil de luminosité choisi le permet.. Si un mouvement est détecté pendant ce temps, la durée d'enclenchement se prolonge d'autant.
	45s	Toutes les fonctions sont verrouillées pendant 45 sec. ENCL./DECL. enclenche après 45 sec. si un mouvement a été détecté et si le seuil de luminosité choisi le permet.
Page paramètre: objet ENCL./DECL:

Le paramètre  objet ENCL./DECL dépend de l'éclairage  et détermine le comportement du détecteur de mouvement EIB PIR à l'égard de l'éclairage ambiant:

	Objet ENCL./DECL. dépendant de l'éclairage ambiant:	oui non
	Réglage standard:	oui
	oui	Le détecteur de mouvement PIR EIB ne déclenche en cas de mouvement que si l'éclairage ambiant est assez sombre. Le seuil de déclenchement de l'éclairage ambiant se règle à l'aide du potentiomètre Luminosité sur l'avant de l'appareil.
	non	Le détecteur de mouvement PIR EIB ne déclenche en cas de mouvement indépendamment de l'éclairage ambiant. Le potentiomètre luminosité sur l'avant de l'appareil n'a aucun effet.
Le paramètre envoi cyclique objet ENCL./DECL. détermine si l'objet ENCL./DECL. devra être transmis périodiquement:

	Objet envoi cyclique ENCL./DECL.:	oui non
	Réglage standard:	non
	oui	Un mouvement pendant la durée d'enclenchement  produit l'envoi de télégrammes ENCL. périodiques  par l'objet ENCL./DECL.. Après écoulement de la durée d'enclenchement, aucun télégramme ne sera plus envoyé, pas même un télégramme DECL.! (Ce genre d'envoi cyclique peut être utilisé pour la commande d'automates de cages d'escalier.)
	non	En cas de mouvement, un télégramme ENCL. est envoyé par l'objet ENCL./DECL. Après écoulement de la durée d'enclenchement, un télégramme DECL. est envoyé.
Si envoi cyclique objet ENCL./DECL. = oui, les deux paramètres suivants seront également visibles.

La durée de répétition du télégramme en mode d'envoi cyclique est déterminée par les deux paramètres facteur et base de temps:

	Facteur	8 ... 255
	Réglage standard:	77
	Base de temps:	0.13s 2.1s 33s
	Réglage standard:	0.13s
Le paramètre facteur accepte des valeurs entre 8 et 255 alors que le paramètre base de temps accepte les trois valeurs 0.13s, 2.1s et 33s (s = secondes).
L'intervalle de répétition des télégrammes se calcule selon la formule suivante:

Durée de répétition de télégramme = facteur x base de temps

Remarque: Si le système EIB comprend un grand nombre d'appareils envoyant cycliquement des télégrammes, il pourrait en résulter une surcharge du bus. Dans ce cas, la durée de répétition du télégramme devrait être choisie la plus grande possible.

Page paramètre: objet ENCL./DECL. manuel

Le paramètre Fonction de l'objet ENCL./DECL. manuel détermine le concept de touche bus utilisé (commande à une/deux touches):

	Fonction de l'objet ENCL./DECL. manuel:	INV (commande à 1 touche) ENCL./DECL. (commande à 2 touches)
	Réglage standard:	INV (commande à 1 touche)
	INV	Lors de la Réception d'un télégramme  (ENCL. ou DECL.) via l'objet ENCL./DECL. manuel, le détecteur de mouvement PIR EIB inverse l'état actuel de l'objet ENCL./DECL..
	ENCL./DECL.	Lors de la réception d'un télégramme ENCL. via l'objet ENCL./DECL. manuel, le détecteur de mouvement PIR EIB enclenche. Lors de la réception d'un télégramme DECL., le détecteur de mouvement PIR EIB déclenche. Si le télégramme reçu correspond à l'état actuel, la durée d'enclenchement  sera relancée.
Page paramètre: objet verrouiller

Le paramètre Fonction de l'objet verrouiller détermine le type du verrouillage.

	Fonction de l'objet Verrouiller:	maintenir et verrouiller l'état de l'objet ENCL./DECL. objet ENCL./DECL. = ENCL., ensuite verrouiller objet ENCL./DECL. = DECL., ensuite verrouiller
	Réglage standard:	maintenir et verrouiller l'état de l'objet ENCL./DECL.
	Maintenir et verrouiller l'état de l'objet ENCL./DECL.	L'état actuel du détecteur de mouvement est maintenu et verrouillé.
	Objet ENCL./DECL. = ENCL., ensuite verrouiller	Le détecteur de mouvement PIR EIB est enclenché et verrouillé indépendamment de l'état actuel.
	Objet ENCL./DECL. = DECL., ensuite verrouiller	Le détecteur de mouvement PIR EIB est déclenché et verrouillé indépendamment de l'état actuel.  (Il en est de même pour envoi cyclique objet ENCL./DECL. = oui, un seul télégramme sera envoyé si l'état n'était pas déjà déclenché.)
REMARQUE: Si le détecteur de mouvement PIR EIB se déverrouille, l'état actuel sera adapté immédiatement. Cela signifie que si un mouvement est détecté pendant la durée d'enclenchement, avant le déverrouillage, le détecteur de mouvement PIR EIB s'enclenchera (ou restera enclenché). Si aucun mouvement n'est détecté pendant la durée d'enclenchement avant le déverrouillage, le détecteur de mouvement PIR EIB déclenchera (ou restera déclenché).

Le paramètre asservissement de l'objet verrouillage détermine avec quelle valeur d'objet le détecteur de mouvement sera verrouillé.

	Asservissement de l'objet verrouillage:	ENCL. = verrouillé, DECL. = service ENCL. = service, DECL. = verrouillé
	Réglage standard:	ENCL. = verrouillé, DECL. = service
	ENCL. = verrouillé, DECL. = service	Le verrouillage du détecteur de mouvement PIR EIB est effectué en envoyant la valeur ENCL. sur l'objet verrouillage. Service normal au cas contraire.
	ENCL = service, DECL = verrouillé	Le verrouillage du détecteur de mouvement PIR EIB est effectué en envoyant la valeur DECL. sur l'objet verrouillage. Service normal au cas contraire.
REMARQUE: En choisissant ENCL = service, DECL. = verrouillé sur l'objet verrouillage, il faudra tenir compte du fait qu'après une coupure de tension le détecteur de mouvement PIR EIB sera verrouillé automatiquement.


Détecteur de mouvement PIR EIB
application poursuite PIR / envoi cyclique 01

Nombre d'objets:	4

Nombre maxi. d'adresses de groupes + affectations:	18
(gestion dynamique de tableau)

Une détection de mouvement est indiquée par l'objet ENCL./DECL..

L'objet poursuite indique une détection de mouvement avec un retard d'env, 5s et envoie un télégramme DECL. env. 2min après la dernière détection de mouvement.

Avec l'objet Verrouillage, le détecteur de mouvement PIR EIB est "gelé" dans son état momentané.

Avec l'objet Clair/ sombre  on visualise l'intensité de l'éclairage ambiant, mesuré par les capteurs de lumière incorporés.

voir aussi:

Détecteur de mouvement PIR EIB Réglages des paramètres Application PIR avec poursuite / envoi cyclique 01


Détecteur de mouvement PIR EIB
Réglages des paramètres
Application PIR avec poursuite / envoi cyclique 01

Page paramètre: général

Le comportement du détecteur de mouvement PIR EIB est fixé par le paramètre Temporisation d'enclenchement après interruption d'alimentation:

	Temporisation d'enclenchement après interruption d'alimentation:	non 45s
	Réglage standard:	non
	non	Après une interruption de tension d'alimentation, l'objet ENCL./DECL. enclenche pendant la durée d'enclenchement réglée (mais au moins pendant 20 s) si le seuil de luminosité choisi le permet.. Si un mouvement est détecté pendant ce temps, la durée d'enclenchement se prolonge d'autant. L'objet poursuite enclenche pendant env. 2 min après une coupure de tension. Si un mouvement est détecté pendant ce temps, la poursuite se déclenche env. 2 min après la dernière détection de mouvement.
	45s	Toutes les fonctions sont verrouillées pendant 45 sec. ENCL./DECL. enclenche après 45 sec. si un mouvement a été détecté et si le seuil de luminosité choisi le permet. L'objet poursuite enclenche durant env. 1 min 45 s après ces 45 s. Si un mouvement est détecté pendant ce temps, la poursuite se déclenche env. 2 min après la dernière détection de mouvement.
Page paramètre: envoi cyclique

Le paramètre envoi cyclique objet ENCL./DECL. détermine si l'objet ENCL./DECL. devra être transmis périodiquement:

	Objet envoi cyclique ENCL./DECL.:	oui non
	Réglage standard:	non
	oui	Un mouvement pendant la durée d'enclenchement produit l'envoi de télégrammes ENCL. périodiques par l'objet ENCL./DECL., au cas contraire, des télégrammes DECL.
	non	En cas de mouvement, un télégramme ENCL. est envoyé par l'objet ENCL./DECL. Après écoulement de la durée d'enclenchement, un télégramme DECL. est envoyé.
Le paramètre envoi cyclique objet poursuite détermine si l'objet poursuite devra être transmis périodiquement:

	Objet envoi cyclique poursuite:	oui non
	Réglage standard:	non
	oui	Env. 5s après une détection de mouvement, pendant la durée d'enclenchement env. 2 min après celle-ci, il sera envoyé périodiquement des télégrammes ENCL. par l'objet poursuite, au cas contraire, des télégrammes DECL..
	non	Env. 5s après une détection de mouvement, un télégramme ENCL. sera envoyé par l'objet poursuite. Après écoulement de la durée d'enclenchement augmentée de 2 min, il sera envoyé un télégramme DECL.
La durée de répétition du télégramme en mode d'envoi cyclique est déterminée par les deux paramètres Facteur et Base de temps:

	Facteur	8 ... 255
	Réglage standard:	77
	Base de temps:	0.13s 2.1s 33s
	Réglage standard:	0.13s
Le paramètre facteur accepte des valeurs entre 8 et 255 alors que le paramètre base de temps accepte les trois valeurs 0.13s, 2.1s et 33s (s = secondes).
L'intervalle de répétition des télégrammes se calcule selon la formule suivante:

Durée de répétition de télégramme = facteur x base de temps

REMARQUE: Si le système EIB comprend un grand nombre d'appareils envoyant cycliquement des télégrammes, il pourrait en résulter une surcharge du bus. Dans ce cas, la durée de répétition du télégramme devrait être choisie la plus grande possible.

Page paramètre: objet ENCL./DECL:

Le paramètre durée d'enclenchement détermine le mode de réglage de la durée d'enclenchement:

	Durée d'enclenchement:	potentiomètre minimum (env. 2s)
	Réglage standard:	potentiomètre
	potentiomètre	La durée d'enclenchement du détecteur de mouvement PIR EIB est réglée par le potentiomètre Temporisation sur l'avant de l'appareil.
	minimum	La durée d'enclenchement du détecteur de mouvement PIR EIB est réglée de manière fixe sur le minimum d'env. 2s.
Le paramètre  objet ENCL./DECL dépend de l'éclairage  et détermine le comportement du détecteur de mouvement EIB PIR à l'égard de l'éclairage ambiant:

	Objet ENCL./DECL. dépendant de l'éclairage ambiant:	oui non
	Réglage standard:	oui
	oui	Le détecteur de mouvement PIR EIB ne déclenche en cas de mouvement que si l'éclairage ambiant est assez sombre. Le seuil de déclenchement de l'éclairage ambiant se règle à l'aide du potentiomètre Luminosité sur l'avant de l'appareil.
	non	Le détecteur de mouvement PIR EIB ne déclenche en cas de mouvement indépendamment de l'éclairage ambiant Le potentiomètre Luminosité sur l'avant de l'appareil n'a aucun effet.
Page paramètre: objet verrouiller

Le paramètre fonction de l'objet verrouillage détermine avec quelle valeur d'objet le détecteur de mouvement PIR EIB sera verrouillé.

	Fonction de l'objet Verrouiller:	DECL. = service, ENCL. = verrouillé ENCL. = service, DECL. = verrouillé
	Réglage standard:	DECL = service, ENCL = verrouillé
	DECL = service, ENCL = verrouillé	Le verrouillage du détecteur de mouvement PIR EIB est effectué en envoyant la valeur ENCL. sur l'objet verrouillage. Service normal au cas contraire.
	ENCL = service, DECL = verrouillé	Le verrouillage du détecteur de mouvement PIR EIB est effectué en envoyant la valeur DECL. sur l'objet verrouillage. Service normal au cas contraire.
REMARQUE: En choisissant ENCL = service, DECL. = verrouillé sur l'objet verrouillage, il faudra tenir compte du fait qu'après une coupure de tension le détecteur de mouvement PIR EIB sera verrouillé automatiquement.

Page paramètre: objet clair/sombre

Le paramètre fonction de l'objet clair/sombre indique la luminosité de l'éclairage ambiant :

	Fonction de l'objet Clair/ Sombre:	DECL. = clair, ENCL. = sombre ENCL. = clair, DECL. = sombre
	Réglage standard:	DECL. = Clair, ENCL. = sombre
	DECL. = clair, ENCL. = Sombre	La valeur de l'objet ENCL. du détecteur de mouvement PIR EIB indique que la luminosité de l'éclairage ambiant est sombre. DECL. indique clair.
	ENCL = clair, DECL = Sombre	La valeur de l'objet DECL. du détecteur de mouvement PIR EIB indique que la luminosité de l'éclairage ambiant est sombre. ENCL. indique clair.